『現場仕事は体が資本』とこんな時期は、体調管理には十二分注意をしなくてはいけません。皆様におかれましても、梅雨のはしりのように気まぐれな空の下、ご体調はいかがですか。私も長谷川電気に入社し、1年が経ちました。今まで携わってこなかった高圧電気工事も、知識が増え多少なりともお客様とお話ができるようになってきました。以前より、長谷川電気では、高圧受電設備の更新工事を主として行っています。1年前は、高圧工事と言ってもどのような工事があるかも漠然としていて分かりませんでした。実際そんな方も多いと思います。)で発電して送電線路を通りまず変電所に送られます。次に変電所で特別高圧電力(22kV,33kV,66kV,154kVなど)に変換して配電用変電所に送ります。配電用変電所に送られた電力を、高圧電力(6.6kV)に変換して柱上変圧器に送ります。最後に、柱上変圧器で低圧(100V/200V)に変換して各住宅などに供給されます。高圧電力を直接供給してもらいます。一般の工場やビルディングでは、配電用変電所からの高圧電力を直接電気を引き込み、お客様で用意する高圧受電設備で低圧電気に変換して、各機械や電灯・コンセントで使用ます。この高圧受変電設備を、長谷川電気では保全・更新工事を行っています。【高圧受電設備ってどうゆうの?】さて、お客様で高圧受電を行う場合の分界点はどこでしょうか?答えは電力会社引込方法によりますが、UGS/PASの一次側(電力側)接続点になります。UGSは、お客様敷地に地下埋設(地下配電線)で高圧ケーブルを送り、高圧キャビネットで受ける際にキャビネット内に取り付ける開閉器です。PASは、電柱から架空配線でお客様敷地に高圧ケーブルを送り、お客様引込1号柱で受ける際に柱上に取り付ける開閉器です。UGS/PASから高圧ケーブルを送りCubで繋ぎます。この際のケーブルも高圧6.6kV用の物を使用します。CVTケーブルが多く使われています。最近ではEEケーブルなども使用します。※EEケーブルについては、過去のブログを参照ください。ケーブルの接続は、普通の端子で接続するのではなく、端末処理材を使用します。※端末処理材については、過去のブログを参照ください。最後に高圧受電設備です。高圧受電設備には、構成する機器一式を金属製の箱に収めた、キュービクル式高圧受電設備(通称Cub)と、建物の一室や屋外・屋上にフレームパイプを設置し、そこに遮断器など機器や配線を取り付け、変電室とする開放式(組立式)の形態があります。電力会社から高圧受電設備までを簡単に書いてみました。ここまで書いたので、次回は高圧変電設備を構成する機器一式を書いてみたいと思います。再:続報:電線ケーブルの納期遅延について(受注停止中)キュービクル式高圧受電設備とはホームページをリニューアルいたしました。暑中見舞い申し上げます。