>名古屋市熱田区にてセキスイハイムの3階建てデシオの外壁と屋根塗装の無料建物診断をおこないました現場ブログ名古屋市熱田区にてセキスイハイムの3階建てデシオの外壁と屋根塗装の無料建物診断をおこないました名古屋市港区の街の外壁塗装やさん名古屋南店です。今回は名古屋市熱田区のお客様より、『外壁塗装と屋根塗装を塗りかえをそろそろご検討している』とのことで無料の建物調査をおこなってきました。建物は街の外壁塗装やさん名古屋南店でも施工実績もある、セキスイハイムのデシオという3階建ての建物でした。この建物は、窯業系サイディング板が縦張りされており、窯業系サイディングの板間はシーリングではなく定形目地材のガスケットが使用されています。屋根は折板屋根になっており、パラペットやシャッターボックスと同じ塩ビ被覆鋼板になっています。このセキスイハイムの建物は街の外壁塗装やさん名古屋南店を運営している、株式会社ナリタ塗装でセキスイハイムと直接工事を施工している関係上、全ての建物仕様とメンテナンス方法も熟知しているので、外壁のどこに問題が出るのか、屋根やシャッターボックスの塩ビ被覆部分の塗装はどうするかなども全て把握していますので、セキスイハイムの建物のことなら街の外壁塗装やさん名古屋南店までご相談ください。選ぶ6つのポイント無料の建物調査このセキスイハイムのデシオという3階建ての建物は、狭小地に建設されているために隣との敷地が狭いことがほとんどになり、足場を仮設するときにはお隣に借地することがあります。外壁のチョーキングセキスイハイムで使用されている新築時に、使用されている塗料は耐候性がいいのでチョーキングは南面の2階では多少見受けられましたが、陽があたらない部分では汚れてはいるもののチョーキングは起きていませんでした。コーナーのひび割れコーナー部分にはひび割れができていました。補修方法はエポキシ系のパテを使用して補修をおこなっていきます。セキスイハイムでリフォームをすると、このコーナーに張る専用のコーナーテープがあるのですが、一般では入手できないので代わりのテープを使用して補修をしてから塗装をしていきます。現状が割れていなくても、今後必ず割れてくるためにコーナーテープを使って全箇所を補修する必要があります。外壁のヒビ割れや欠け窯業系のサイディングになるために、経年劣化などによって欠けやひび割れが発生してしまいます。この窯業系サイディングの場合、欠けよりもひび割れが窯業系サイディング板の真ん中あたりに水平に出ていることもあります。こればかりは足場を仮設してわかることもあるので、見積りには補修を必ず入れておきます。使用する塗料も、弱溶剤系ではなく塗膜の厚みが付く水性系の上塗りで提案をおこなっていきます。欠けやひび割れなどを隠すには下塗りで厚みをつけて、上塗りでも厚みをつけることで、窯業系サイディングのひび割れや欠けを防ぐ役目をします。屋根は陸屋根になっており、塩ビ被覆鋼板屋根になっています。塩ビ被覆鋼板はハウスメーカーによく使用されている部材ですが、塗り替えをおこなうときはエスケー化研のビニタイトプライマーなどの塩ビ被覆鋼板用の下塗りを塗ってから上塗りの塗装をおこなわないと、塩ビ被覆鋼板の可塑剤が移行して塗膜表面がべたついて汚れが付きやすくなってしまいます。シーリングのことですが、このセキスイハイムのデシオには定形目地のガスケットを使用されていることが多いのでシーリング箇所はあまりありませんが、塗り替えをおこなうときはシーリングの打ち替えをおこないます。定形目地とは、窯業系サイディングの板と板の間にシーリングの代わりに使用されているものですが、経年劣化によって浮いてきたり、外れていたりするので復旧してから塗装をおこなうことになります。パラペット・樋・雨戸・シャッターボックス・換気フードが塗装箇所になります。補修箇所はコーナー部分と外壁のひび割れと架け、シーリングの打ち替えと増し打ちが塗り替え工事に含まれてきます。シーリング工事など何でもお気軽にお問い合わせください。記事内に記載されている金額は2023年09月02日時点での費用となります。ベランダ防水の料金プランはそれぞれのリンクからご確認いただけます。中央区築地にて外壁目地から雨漏りが発生!補修工事を実施致しました中央区築地に会社事務所を構えている法人様より「10階建てのビルの7階部分で雨漏りが発生しており、原因の特定及び補修工事をお願いしたい。お見積りをお願いします」とご相談をいただき調査にお伺い致しました。私達「街の外壁塗装やさん」では、塗装工事のみならず建物の雨漏り補修工事にも対応しております。新宿区四谷三栄町にてエスケープレミアムシリコン(SR-111)を使用しモルタル外壁の塗装工事を実施致しました!新宿区四谷三栄町にお住まいのH様より「築年数が経過し外壁塗装の劣化やクラックの発生が気になるのでメンテナンスを検討しております。調査を行っていただき状況に応じた工事のご提案をお願いします」とご相談をいただき調査にお伺い致しました。江戸川区江戸川にてエスケープレミアムシリコンを使用し外壁塗装工事を実施致しました。江戸川区江戸川にお住まいのA様より「築15年程経過したので外壁のメンテナンスを検討しております。調査・お見積りをお願いします」とご相談をいただき調査にお伺いいたしました。住宅のメンテナンスは新築より10年~15年を目安にメンテナンスが推奨されております。外装リフォームを承っております。お住まいのエリアをお選びいただくと、各エリアの店舗一覧ページへ移動します。外装リフォームを承っております。