UPS・コントロールセンタ(156件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。例2:負荷側がバー接続の場合・・・中性相バー上に接続してください。有する遮断器がある場合はこの限りではありません。18:58漏電遮断器などの絶縁抵抗測定について漏電遮断器は漏電検出部の制御電源を左右極間に接続しているため、絶縁抵抗測定値が低くなります(故障ではありません)。メグ測定スイッチ(MG)付であれば、制御電源接続の影響を受けずに絶縁抵抗値が測定可能です。遮断器内部の負荷側の左右極から電源をとっています。抵抗も測定することになり、正確な測定ができません。単相3線専用の遮断器です。AC200Vの場合、対地電圧がAC200Vとなるため1線地絡をした場合、遮断不能のおそれがあります。AC100Vの場合、遮断器が故障することはありませんが、過電圧検出の必要がなくなるため本来の使用方法ではありません。使用の推奨は致しかねます。過電圧検出リード線を外すと、過電圧検出が不可となるため本来の使用方法ではありません。過負荷・短絡の遮断性能や漏電検出機能はそのままです。使用する時には、メグ測定スイッチ(MG)付としてください。遮断器が逆接続の状態の時は、遮断器がOFFやトリップ状態であっても、テストボタンを押すと過電圧モードまたは漏電モードで引きはずしコイルを励磁してしまいます。AC100Vの回路の機器に異常電圧が印加されて、電圧耐量の小さい機器では絶縁劣化や過熱損傷に至る場合があります。ノーヒューズ遮断器と漏電遮断器があります。単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器のテストボタンは、過電圧検出の動作確認用のテストボタンです。遮断器がON状態で電圧が印加されていれば、テストボタンを押すと過電圧モードでトリップするとともに、過電圧表示ボタンも突出します。