UPS・コントロールセンタ(156件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。重要度順デマンド監視制御装置とパルス検出器・変換器間の伝送距離デマンド監視制御装置とパルス検出器・変換器間の最大伝送距離は約2kmです。20:00パルス検出器の要否について(DM-100CPW)以下を満たす場合、別売部品のDM-100CPW専用パルス検出用CT(専用ケーブル付)DM-PC-**M(※)を使用することにより、パルス検出器は必要ありません。10:02取引用計器からデマンド監視制御装置までのケーブル距離(その2)短く改造しても問題ありません。改造方法の詳細は取扱説明書をご参照ください。08:53グラフが表示されない(E-Energy)PCを変更した場合やJavaのバージョンアップ等を行った場合、Javaのセキュリティレベルが変わっている可能性がありますのでJavaの設定を変更してください。09:04デマンド監視制御装置の複数台接続について三菱電機製のデマンド監視制御装置であれば、3台まで接続していただけます。15:26デマンド監視・制御装置の設定変更が反映されないデマンド監視・制御装置の設定変更は時限が切り換わるまで変更内容を受付けない項目があります。設定変更が反映されたかの確認は、時限が切り換わるのを待ってから設定値を確認してください。10:10に設定変更を行った場合、設定値が反映されるのは10:30です。18:00デマンド集計データ収集ソフトウェアの更新について必ずDMC-SW2-DCUのアンインストール(削除)を行った後、DMC-SW5-DCUをインストールしてください。DMC-SW5-DCUをインストール後に、DMC-SW2-DCUをアンインストールすると、DMC-SW5-DCUのUSB通信が正常に通信できない場合があります。09:53デマンド監視制御装置の”デマンド”と電子式指示計器の”デマンド”の違いデマンド監視制御装置のデマンドと電子式指示計器のデマンドには次のような違いがあります。1.デマンド監視制御装置のデマンド時限は30分固定ですが、電子式指示計器のデマンド時限はいくつか種類があり、設定で選択することができます。20:00取引用計器からデマンド監視制御装置までのケーブル距離ケーブルを継ぎ足すと動作保証できません。100mまでであれば製作可能ですので、5m単位でご指定ください。100mでも足りない場合には専用ケーブルは使用できないため、パルス検出器の併用をお願いします。08:53電池の交換(DM-300/DM-300P)保守対応期間が終了しているため、電池の交換はできません。DM-100CPWへの更新をご検討ください。ご使用の際は停電復旧後に再設定を行ってください。停電補償時間は累計1年です。