・高品質のケブラー繊維で補強されており、伸縮性抜群でさまざまなサイズの管径に対応可能です。管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に【さまざまなサイズの管径に対応!!】-水を排水する事が可能で、水替え工事などに使用可能バイパス付は、バイパスキャップを取り外して水を排水する事が可能で、水替え工事などに使用できます。-エアーで膨張、管内に密着させて止水しますフットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。※サイズにより形状や取付部品が異なります。空気注入ホース-止水プラグに空気を注入する為に使用します。-圧力計にて注入圧をご確認ください。フットポンプ止水プラグを空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。-コンプレッサーをご使用の場合は、お客様でご用意ください。38L)止水プラグを空気注入ホースに接続して空気を入れるエアーコンプレッサーです。コンプレッサーで使用(使用目安:止水プラグの呼び径300-525以上のサイズ)1.コンプレッサーの圧力調整器を止水プラグの指定注入圧になるように調整します。2.止水プラグの注入金具と図C(特殊プラグ)を接続します。3.空気注入ホースのバルブが閉じているか確認し、図Aをコンプレッサーに接続します。4.バルブを少しずつ開いて、圧力計を確認しながら止水プラグの指定注入圧まで空気を入れます。※空気を入れすぎると止水プラグがパンクします。危険ですのでご注意ください。フットポンプで使用(使用目安:止水プラグの呼び径300-525以上のサイズ)1.止水プラグの注入金具と図C(特殊プラグ)を接続します。2.空気注入ホースのバルブが閉じているか確認し、図Bをフットポンプに接続します。3.フットポンプで圧力計を確認しながら止水プラグの指定注入圧まで空気を入れます。※空気を入れすぎると止水プラグがパンクします。危険ですのでご注意ください。Y字管タイプ1.ホースを接続する前にエアー抜きキャップを外してください。2.止水プラグにユニバーサルスイベルソケットを回して図(特殊プラグに)注入金具をねじ込んで取り付けます。奥までしっかりとねじ込んでください。※注入金具変換アダプター(別売)を取り付けますと、止水プラグにワンタッチ脱着が出来るようになります。正確な圧力計を使用し、定められた空気圧を少しずつ注入してください。コンプレッサーを使用する場合は、圧力調整器を定められた圧力に設定して、バルブをゆっくり開いて少しずつ空気を注入してください。一気に空気を注入したり、定められた空気圧を超えて注入すると圧力計の破損や止水プラグの変形・破裂の原因となり、大きな事故につながります。(止水プラグに背圧がある状態)は危険地帯には絶対に入らないでください。