→GL(グラスライニング配管)(セラミックバルグ)・廃液の配管で、ステンレス316Lを使っていたが、2年も経たない内に、配管内にスジが入り、腐食。→PFAテフロンライニング配管に変更後、6年もっている。・強酸が通っている配管で、カーペンターを使っていたが、腐食が激しかった。→PFAテフロンライニング配管に変更で、長いこともつように。・人が、ホースに引っ掛かって、ホースに繋がってるPVC配管が割れて、薬品が飛散する事故に。・PFAテフロンライニング配管に変更で、繋がっているホースに、万が一ひっかかっても、割れない。・強酸が通っている配管で、PPやPCを使っていたが、大陽にさらされていたので、白色化し、配管も、フニャフニャになった。→PFAテフロンライニング配管に変更で、太陽にもバッチリ。・内パッキンを使っていたので、フランジを締め付けた際に、中へ中へと入り込んでいってしまい、各フランジ部だけ、内径が極端に小さくなり、薬品の流れを悪くした。→全面パッキンを使うことで、フランジ部も、内径を確保。ライニングの厚みも含めた内径で、フランジ部にたまりが出来にくい構造に。・入荷時のまま、テフロンライニング配管を繋いでいった結果、製品に不純物が混じってしまった。→入荷した配管材は、超純粋で洗浄をし、配管を繋ぐ瞬間まで封をしておくので、製品の純度を低めずに済んだ。・ダイヤフラムバルブを入荷時のまま、使用したので、ボンネット部分から、洩れてきた。→ボンネットのボルトの増し締めを行ったので、洩れることがなかった。・メーカー指定通りのトルクでフランジを締めたのに、洩れてきた。→二度、三度の増し締めを行い、チッ素やヘリウムの気体を配管内に封入し、放置とシャボン試験を行ったので、洩れることなくがなかった。・メーカーがバキュームOKと記載しているテフロンライニング配管材を使用したのに、バキュームをかけたら、一瞬で、ライニングがべしゃがった。→グラスライニング(GL)配管材やセラミックライニングプラグバルブの使用で、バキュームをかけても、問題なかった。・メーカーが、耐熱温度240°Cと記載しているので、120°Cの上記を通したら、ライニングが、フニャフニャになった。→グラスライニング(GL)配管材やセラミックライニングプラグバルブの使用で、120°C以上の蒸気でも、問題はなかった。レスキュー隊ケイ・エイチ工業の配管レスキュー隊はプラントや工場の配管やポンプの突発的な破損や緊急の修理に24時間対応しております。※対応エリアを限定させていただいております。「現場」が大好きで化学工場の配管と歩んで41年。幾多の失敗もありました。皆様方には、同じような体験を味わって欲しくない。いう思いで毎日、今も変わらず、現場に立っています。お問い合わせからお取引までの流れ。