当研究所の研究成果を取りまとめた刊行物として、昭和28年より発行されております。一部の報告書はPDF形式で全文をダウンロードすることができます。PDFのファイルサイズが大きい場合には、ダウンロードに時間がかかる場合がございます。ダウンロードは1回のクリックで開始しますので、ダウンロードが完了するまで、複数回のクリックはなさらないようご注意願います。兆候を把握する上で振動情報は重要であるが、接触式振動センサの敷設が困難なために振動情報を取得できない箇所も多く存在する。よって、カメラで撮影した動画をもとに被写体の振動を計測することが可能となってきた。実設備での計測実績・データはまだ少なく、設備状態把握ができるまでには至っていない。用いて水車発電機の試験計測を行うことにより、カメラを用いた遠隔・非接触での設備振動監視の可能性を評価し、精度を検証する。運用中の水車発電機について、接触式加速度センサとカメラ(光学振動計測)とで同箇所の振動を測定し、双方の加速度スペクトルのピーク位置がほぼ一致する結果を得た(図1)。これにより、従来の接触式加速度センサによる設備振動監視を、カメラによる計測で代替できる可能性を実証できた。・計測対象が無地単色の金属面である場合と、画像による計測が容易となるような模様を意図的に付与した場合とで比較を行い、図2に示す模様を付加した場合に3.4~5倍の空間分解能が得られることを明らかにした。・撮影距離の延伸が空間分解能に与える影響を計測した(図3)。良い)場合において、画素数1024×768、画角4.5×3.4°での空間分解能は、撮影距離1m時に奥行方向0.28μm、水平垂直方向0.012μmであり、撮影距離の増加に対して線形に悪化することを確認した。