ついて民泊サービス用の施設に設置する製品は?【DSE-2LV】、【DFL-TW65RLV】を後継機種に交換したい「S端子」付きの感知器は有極性か?遠隔試験機能付きの煙感知器は?閲覧の多いFAQ光電式スポット型感知器はどのくらいの煙濃度で作動しますか?「注意表示」警報と「火災」警報の違いは?冷凍庫内に設置できる感知器はあるか差動式スポット型感知器はどのくらいの温度上昇で作動しますか?感知器の製品寿命が知りたい。感知器及び発信機に係わる技術上の規格を定める省令」により、感度が定められております。感知器及び発信機に係わる技術上の規格を定める省令」により、公称作動温度の区分及び感度が定められております。感知器及び発信機に係わる技術上の規格を定める省令」により、感度が定められております。15:57旧世代のR型システム用熱感知器の互換性について[ATG型]と[ATI型]は互換性がありません。下記をご確認いただき交換して下さい。現行機種の熱アナログ式スポット型感知器[ATI型]は、現行のR型受信機(HRN、HRO、HRPの各シリーズ)のみ接続可能です。前記以外の受信機には接続できませんので、従来通り[ATG型]を使用して下さい。11:34レイアウト変更で部屋を分ける場合の感知器設置について感知器が設置されていない方の部屋にも同種の感知器の設置が必要となります。【SLK-2】は生産・販売終了品である為、後継機種である【SLV-2】(現行品)をご利用ください。【SLV-2】は感知器本体のみの商品記号となります。セット品(感知器本体+ベース)の商品記号は下記の通りとなります。08:10【SLG-2】感知器の後継機種について【SLG-2】の後継機種は【SLV-2】です。ベースも現行品とは異なるため、感知器本体のみではなくベースも合わせての交換が必要となります。【SLV-2】は感知器本体のみの商品記号となります。セット品(感知器本体+ベース)の商品記号は下記の通りとなります。7⇒64が割り当てられています。※8番目以降のスイッチは該当する取扱説明書に沿って設定します。★アドレス35に設定した例。15:28既設感知器を【DSI-2RLV】、【DFP-2RLV】に交換する際、アダプ...外形寸法が下記の通り変更となり、小型・薄型になりました。【DSG-2LV】は露出ベースが、【DFL-TW65RLV】は取付板が必要でしたが、【DSI-2RLV】、【DFP-TW65RLV】ではそれらが不要となりました。16:03【DSD-2LV】、【DFI-TW60RLV】を後継機種に交換したい後継機種は【DSI-2RLV】(差動式)、【DFP-TW65RLV】(定温式)となりますが、感知器単体での交換はできませんのでご注意ください。16:50【DSG-2LV】、【DFL-TW65RLV】を後継機種に交換したいどちらも2線式のシステムですので、混在しても問題ありません。DSD-2LV】、【DFI-TW60RLV】を後継機種の【DSI-2RLV】、【DFP-2RLV】に交換する場合は混在ができませんのでご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。