>点火時の音が「ボンッ!!」というようになってきたバーナーおよび熱交換器のススによる閉塞・一次二次ガス圧が高い。交換が必要になります。漏電ブレーカーが作動して解除できない給湯熱交換器水漏れ・水没・機器内部のショート・制御基板故障・100v系の部品の故障・漏電ブレーカーから制御基板までのケーブル異常・漏電ブレーカー自体の故障。交換が必要になります。交換が必要になります。交換が必要になります。ガス電磁弁異常・フレームロッド異常・排気管詰まり。交換が必要になります。