UPS・コントロールセンタ(156件)お問い合わせ他のお問い合わせを探す製品についてスペースで区切って複数語検索が可能ですキーワードの間に半角スペースを入れるとAND検索になります。キーワードの間に"|"を入れるとOR検索になります。-"を入れるとハイフンの後ろのキーワードを除外して検索します。重要度順ノーヒューズスイッチのトリップボタンの使用方法ノーヒューズスイッチを外部からトリップさせるボタンです。定期点検時に開閉機構の動きを確認する時や、警報スイッチ(AL)、電圧引きはずし装置(SHT)を取付けた時のノーヒューズスイッチのトリップ状態のチェックとして使用します。(注)機種によってはトリップボタンのないものもあります。09:11二種耐熱形ノーヒューズ遮断器の外部付属装置について端子カバー(TC-L,TC-S,TTC,BTC)が取付け可能です。NF400-CW,NF630-CWのTC-S,BTCは製作できません。ロックカバーも取付け可能です。NF400-CW,NF630-CWはとってロック装置(HL)となります。8201−3に適合した開閉器をノーヒューズスイッチと称しています。標準遮断器から過電流引きはずし素子を取除いた開閉器です。開閉容量の大きい開閉器としてご使用ください。外形、外観および取付けと接続は、対応するノーヒューズ遮断器と同じで、付属装置なども対応するノーヒューズ遮断器と同じものが使用できます。21:21インバータ二次側へのノーヒューズスイッチ(DSN形)の適用可否インバータ二次側へノーヒューズスイッチを設置することは可能です。ノーヒューズスイッチは、インバータ出力電流の2倍以上の定格電流をご選定ください。15:31配電盤用プラグイン形遮断器の挿抜回数について挿抜回数は20回以内としてください。09:53二種耐熱形ノーヒューズ遮断器の内部付属装置について警報スイッチ(AL),補助スイッチ(AX)の取付けが可能です。縦形リード線端子台(SLT)付も製作可能です。本体込みでご発注ください。※縦形リード線端子台(SQLT)付は製作できません。※微小負荷用は製作できません。通電を継続できる耐熱性をもとめています。21:21配電盤用プラグイン形(BPM)のブスバーのエッジ加工についてブスバーのラウンドエッジ加工は不要です。※2019年4月製よりラウンドエッジR5以下の接続が可能となりました。12:28ノーヒューズスイッチのトリップボタン有無DSN30-CS,KB-K,KB-K100を除いてトリップボタン付きが標準です。08:55二種耐熱形ノーヒューズスイッチについて二種耐熱形ノーヒューズスイッチはラインアップしておりません。