●従来スマートコスモに比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモマルチ通信型です。●CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。電流センサは負荷設備だけでなく、2次側へ接続する自家発電設備やEV充電設備などもCTレスで計測できます。最大43分岐回路の計測を実現し、配線施工性を大きく向上しました。最大8回路まで増設可能な特定CTをご用意。1次側へ搭載される深夜電力機器などの電流計測用に、分岐回路計測とあわせて合計で最大51回路の電流計測が可能です。●ドアカバーを正面から水平着脱できるので、カバーの取付施工性を向上。天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。幹線引込開口と分岐配線作業スペースを拡げ、施工しやすくなりました。●専用コネクタ付電源ケーブル。分電盤より計測アダプタに直接電源を供給します。●送り端子台・カバーは送り端子用に専用端子台を設けています。(最大電流60Aまで対応)●分岐回路はコンパクトブレーカSH型です。・速結・プラグインで接続信頼性アップしました。・100/200V切替もワンタッチ(2P2Eタイプ)です。・さまざまな高機能ブレーカを搭載可能です。●主幹ブレーカは最大の電気使用量に応じた定格電流の漏電ブレーカです。●分岐電流センサは住宅分電盤の分岐バーへパナソニック社独自の電流センサを標準搭載。この電流センサは負荷設備だけではなく、2次側へ接続する自家発電設備もCTレスで計測が可能です。AiSEG2との通信や、計測回路の電圧、種類などの設定を行います。●計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの電圧の計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。※自動設定は100V/200Vの負荷機器(1Cモジュールブレーカ)のみ行います。太陽光発電や外部発電機器などは手動で設定が必要です。※AiSEG2へのデータの反映には、電源投入後5〜10分ほどかかります。●太陽光発電の出力制御に対応。太陽光発電の出力制御対象地域で必要となる太陽光ネットアダプタの機能を標準搭載しています。ガス・水道の使用量計測に必要なアダプタの機能も標準搭載しています。パナソニック製住宅用パワーコンディショナのみに対応しています。※蓄電池が接続された「パワーコンディショナR」や「パワーステーション」には使用できません。●電気の使用量・発電量がスマートフォンで見える化。モニターとして、またZEHに向けたHEMSのインフラ準備としてご利用できます。●専用のスマートコスモLANアプリがあれば、スマートコスモで計測した家全体、回路ごとの電気使用量や太陽光発電量などを見える化できます。エネルギーの見える化と家電機器の自動制御でエネルギーを節約するシステムです。●パソコンやタブレット、スマートフォンなどでカンタンに住宅分電盤を選定できるツールを無料でご利用いただけます。※通信費はお客様のご負担となります。※100V/200Vの切り替えは全回路可能です。200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。※埋込形は対応できません。※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。※取り付けには電気工事士の資格をもつ方の工事が必要となります。ご注文で翌日お届けに対応。定休日のご注文は翌営業日の発送となります。悪天候などの不可抗力が生じた場合は、商品到着の日時が変更となる場合が御座います。年末年始やクリスマスなどの繁忙期は輸送量の増加により【翌日お届け】対応が困難となる場合が御座います。※ご希望のご選択がない場合は、値札は外さず発送となります。レビューはありません。同時に5点までのご購入が可能です。お気に入り保存済みページ上部の「お気に入り商品一覧」からご確認頂けます。引き換えにお支払いいただけます。