(PWR)の1次冷却設備は、原子炉容器を中心として蒸気発生器、1次冷却材ポンプ、加圧器などで構成されています。これら原子炉系の主要機器は1次冷却材管によって接続され、ループを形成します。U字管式熱交換器で、原子炉内で発生した熱エネルギーを蒸気に変えてタービン系へ送る役目をもっています。原子炉停止後は崩壊熱を自然循環で除熱できるように、原子炉容器の出入口管台より上方に配置しています。1次冷却材ポンプ炉心冷却に必要な1次冷却材を一定の流量で循環させるポンプです。加圧器1次冷却系を常に一定圧力に保つためのもので、電気ヒータ、スプレイ弁、逃がし弁により圧力制御を行います。1次冷却材ポンプを相互に連結し、循環回路を形成します。中には燃料集合体が円柱状に配列されます。その原子燃料を配置するため、原子炉の中には炉内構造物と呼ぶ支持構造物を入れています。燃料集合体は、二酸化ウランを円筒状に焼き固めた燃料ペレットをジルコニウム合金の被覆管に入れた燃料棒と制御棒案内管を支持格子により保持し固定した構造です。計24プラントに高品質の製品を供給してきました。この間、一貫して設計改良と品質向上に努めており、その品質の高さは世界で最高の水準を誇っています。ウラン資源の有効活用を目指す高燃焼度燃料(MOX燃料)などの開発を進めるとともに、発電プラントと一体となった燃料の高度化を計っています。燃料」といい、MOX燃料を軽水炉で燃やす事を「プルサーマル」といいます。(「プルサーマル」は「プルトニウム」と熱中性子炉、一般には軽水炉を指す「サーマルリアクター」を組み合わせた言葉。い分野で取り組んでいます。(PWR)プラントの原子炉容器は、炉心を収納する容器であり、高温・高圧に加えて中性子の照射も受ける厳しい環境で使用されるため、高い信頼性が要求されます。三菱重工グループでは、加圧水型原子炉の原子炉容器に用いられる材料の仕様は各種試験データに基づき決定しています。鍛造材を大幅に採用して溶接部を減らし、供用期間中に要求される溶接継手の検査が少なくなるようにしており、蓋用管台に対しては残留応力の低減対策も講じています。プラント全体の信頼性の面で重要な機器の一つです。プラントの1次冷却材を高温・高圧で循環させる重要な回転機器です。1次冷却材ポンプは立軸単段吸込ディフューザ型で、水力設計面で高効率化を図るとともに、軸シール部には非接触の限定漏洩制御方式を採用することにより、長期連続運転にも耐える信頼性の高いものとしています。軸シールのカートリッジ化や長寿命化を進める一方で、シールの分解点検用ロボットも開発しています。性能・健全性については、三菱重工所有の設備で実流量試験を行って確認しています。(PWR)のタービン発電機設備は、蒸気発生器で発生した蒸気の熱エネルギーを回転エネルギーに変換するタービンと、回転エネルギーを電気エネルギーとして取り出す発電機などから構成されています。炉心熱出力を効率よく電気出力に転換するため、4極機用低圧タービン最終翼として、41・46・54インチ翼があります。(60Hz用)蒸気タービン高圧タービン/低圧タービンタービン設備は蒸気熱エネルギーを効率良く電気に変換するために、タービン翼の長大化、完全3次元流れ設計翼の採用により、高性能化を図っています。インテグラルシュラウド構造翼(ISB)の採用により、信頼性の向上も図っています。低圧/湿り蒸気を用いた時のタービンへの蒸気流動は、従来の発電プラントよりもはるかに大きくなります。原子炉にはロングブレード(41?54インチ)/ハーフスピードマシンが使用されています。コイルは水素内部冷却方式で冷却されます。励磁機は、実績が豊富で保守が容易なブラシレス励磁です。これはタービンにより駆動されるため、所内動力を低減できます。page本サイト(www.mhi.com)は、お客様が再訪問された際に、最適な情報を提供するなど、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しています。詳しくはサイトのご利用条件をご覧ください。本サイトをご利用になる場合、お客様はクッキーの使用に同意下さい。