大阪府大東市北条のA様から『台所蛇口の壁から水漏れしている』とのトラブルがありご訪問致しました。A様のご自宅に到着し水漏れの状況を確認していきます。ご自身で壁付のシングルレバーを交換した後、水道メーターの元栓を開けると台所の壁の中から水が噴き出したとのことでした。外に出て台所に繋がる水道管・給湯管を確認していきます。ピンク色の給湯管の中を確認。架橋ポリエチレン管ですね。こちらも架橋ポリエチレン管です。耐用年数約30年と言われていますが、思わぬ負荷が掛かればどうしようもないです。露出配管で壁付の蛇口の取り外す場合、ゆっくり慎重に水栓クランクを回して外すことをしないと水道管が折れてしまいます。水栓クランクを外す時強引に回した為水道管・給湯管の接続部分に亀裂が入り水漏れしていたことが原因でした。壁のタイルに開口を開け給水管・給湯管を一部撤去していきます。架橋ポリエチレン管を一部切断します。架橋ポリエチレン管を延長し台所の壁付近まで施工していきます。壁に化粧パネルを施工し新しいシングルレバー混合栓を取付完了。ご依頼誠に有難うございました。各種クレジットカードが対応可能です。WEBフォームからもお見積りのご依頼を受け付けています。大阪府0120-030-786お急ぎの方は080-5325-6073お見積り依頼フォームLINEで簡単相談0120-030-786お急ぎの方は080-5325-6073。