VVRビニル・インスレーテッド・ビニル・シースド・ラウンドタイプ・ケーブル。幹線に太い電線が必要な場合。EM-EEF600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル。CVクロスリンクド・ポリエチレン・インスレーテッド・ビニル・シースド・ケーブル。あり、値段が安いため、実際の工事では、VVFやVVRよりもよく使われる。燃えない無機物で絶縁。コードよりは強度があるが、隠蔽部分の配線には利用できない。接続器具を用いずに他の電線と直接つなぐこともできない。コード耐熱性がないビニルコードと、多少あるゴムコードがある。断面積によって許容電流が異なる。熱を出さない電気機器用。電気スタンドなどに使用されるが、熱に弱いので白熱電球などには使用できない。乾燥した場所で使用される。袋打ちタイプや丸打ちタイプがある。電線どうしの接続トレス台が壊れた時に見よう見まねでビニルテープでコードを繋いだことがあります。リングスリープでの圧着接続リングスリープE型に導線を差し込み、リングスリープ用圧着ペンチ(グリップが黄色)で圧着し、絶縁テープで被覆する方法。差し込み型コネクタ差し込み型コネクタに銅線を差し込むだけ。絶縁テープを巻く必要もない。接続条件としては、以下が挙げられる。引っぱり強度を20%以上減らさない。絶縁電線の接続部は絶縁テープで被覆する。コード相互、キャブタイヤケーブル相互、ケーブル相互の接続は、接続器(コードコネクタなど)や接続箱(ジョイントボックスなど)を使用し、直接接続しない。例外として、断面積8平方ミリ以上のキャブタイヤケーブル相互だけは直接接続できる。ねて2回(4層分)以上巻く。ねて1回(2層分)以上巻く。電工ナイフ:電線の絶縁被覆やケーブルの外装をはぎ取る。ペンチ:電線や心線を切断。ワイヤストリッパ:外装や絶縁被覆をはぎ取る。各種電線の径にあった刃のくぼみアリ。ケーブルカッタ:ペンチで切れないような太いケーブルを切断。