電線管工事では配線よりも先に配管し、あとから配管内部に電線を通す。電線が保護できる、電線から火災の拡大を阻止できる、配管を通して壁面内部などにも簡単に配線できるというメリットがある。金属製と合成樹脂製のものがある。1.6ミリ以上、長さ3.66メートル。端にねじを切って使う。ねじなし電線管(E)厚さ1.2ミリ以上、長さ3.66メートル。2種金属製可とう電線管(F2)プリカチューブ、防水プリカなど。ビニル配線管(VE管)標準長4メートル。金属管よりも軽量、耐食性に優れるが、機械的衝撃や高温に弱い。耐燃性があるためあらゆる配線に使える。耐燃性がなく、コンクリート埋設用として使用される。電線管工事の付属部品カップリング薄鋼電線管どうしを接続する。内側にねじが切ってある。ねじなしカップリングねじなし電線管どうしを接続する。管を留めるねじがついている。コンビネーションカップリング異なる種類の電線管を接続する。ノーマルベンドカーブした金属管。配管をゆるやかに曲げる箇所で使用する。ユニバーサル金属管どうしを垂直につなぐ際に使用するジョイントパーツ。ターミナルキャップ管端から電線を引き出す際に使用する電線の保護用器具。エントランスキャップターミナルキャップの一種で、引き出し口の部分に下向きの傾斜があり、対降雨性がある。金属管工事で使う工具ウォーターポンププライヤ金属管を押さえたり、ロックナットを締める。パイプレンチカップリングの取り付け時、金属管を回すのに使う。パイプカッタ金属管を切断。管をはさみ、回転させながら切断する。