電気工作物とは、電気事業者と一般家庭が使用する電気設備や電気機器、器具のこと。発電所や変電所、工場など大規模なものから屋内配線、家庭内の電気使用設備まで多くの種類を含む。1600V以下の低圧で受電する電気設備。1600V超の高圧で受電するビルや工場などの電気設備。目的は、電気工事の欠陥による災害の発生防止であり、電気工事士の義務と、電気工事士ができる工事の種類を規定する。・作業は電気設備技術基準に適合するように行う。適合した電気用品を使用する。電気工事士でなければできない作業ちなみに電気工事士の作業の補助は資格がなくてもできる。・電線管、線ぴ、ダクトなどに電線を収める。・電線管の曲げ、ねじ切り。・電線間相互の接続、電線管とボックスの接続。・金属製のボックスを造営材に取り付ける(もしくは取り外す)。・電線管、線ぴ、ダクトなどをメタルラス・ワイヤラス・金属板張りの部分に取り付ける(取り外す)。・相営材への配電盤の取り付け(取り外し)。・接地極の地面への埋設。(アンペアブレーカ)、ヒューズの取り付け(取り外し)。・小型変圧器の二次側(36V以下)への配線作業。:都道府県知事に申請。再交付:紛失・汚損したとき。書き換え:記載事項に変更があったときだが、住所変更は書き換えをしなくてもよい。保安を確保・維持するために電気事業法に基づき、省令で定められた技術基準。具体的な数値は、電気設備の技術基準の解釈で定められている。低圧:600V以下(交流)。750V以下(直流)。高圧:600V超7000V以下(交流)。750V超7000V以下(直流)。特別高圧:7000V超。感電や火災の危険が多いので、特に厳重に規制されている。原則として対地電圧は150V以下にしなければならない。)を接続する場合は、以下の条件を満たせば、例外的に対地電圧を300V以下にすることができる。1電気機械器具の使用電圧は300V以下。3屋内配線と直接接続。4専用の開閉器と過電流遮断器の施設。配線器具などの電気用品の製造や販売を規制する法律。これらの製造や販売・輸入は経済産業大臣への届け出が必要。電気用品のうち、特に危険または障害の発生する恐れのあるものを特定電気用品といい、検査機関による基準の適合検査(=安全性の証明では必ずしもない)を受けなければならない。これをクリアすると適合表示マーク〈PS〉Eが付けられる。営む者の登録や業務の規制をする法律。電気工事業を行う場合には、定められた役所(都道府県内に2つ以上の営業所なら経産大臣、1つだけなら藤堂府県知事)に登録電気工事業者として登録をしなければならないが、これは必ずしも電気工事士が行う必要はない(電気工事会社の経営者でもOK)。登録の有効期間は5年で、廃止や変更は30日以内に登録申請先に届け出る。1主任電気工事士を営業所ごとに置く。第二種電気工事士で3年以上の実務経験がある者。営業所および電気工事の施工場所ごとに、その見えやすい場所に以下の事項を記載した標識を掲示しなければならない。)をまとめた帳簿を備え、5年間保存する義務がある。流れ以下の4つのステップがある。目で見たり、さわったりして、法に則って適切に工事されているかを確認する。電路の絶縁が保持されているかを調べるため、絶縁抵抗計(メガー)によって測定する。接地抵抗計(アーステスタ)によって測定。回路計(テスタ)などを使って、配線が正しくつながっているか調べる。絶縁抵抗の値は電気設備技術基準によって定められている。絶縁具合を測定する電路に直流電圧を与え、その電圧の値と漏えいした電流として検出される電流の値から絶縁抵抗値MΩを求める。屋内配線の電路と大地の間の絶縁抵抗は、分岐開閉器をオフにして、スイッチ類を全てオン、負荷を使用している状態にして、メガー(E端子は接地極、L端子は分岐開閉器につなぐ)から電路に直流電圧をかけることで測定することができる。電線間の絶縁抵抗は負荷を取り外して計測する。使用電圧300以下の場合、絶縁抵抗は0.1MΩ(※対地電圧150V以下)か0.2MΩ(※対地電圧150V超)以上。300V超の場合、0.4MΩ以上。接地抵抗の測定アーステスタのスイッチを入れて調整ダイヤルを回す。アーステスタの針が中心を指したときのダイヤル目盛り値を読む。この値が小さいほど、アースの役割をよく果たしている。E極(緑)、P極(黄)、C極(赤)の各接地極は、それぞれ10メートル程度離す。C種接地工事の場合、接地抵抗は10Ω以下(厳しい)。D種接地工事の場合、100Ω以下(ゆるい)。測定範囲を広げてくれる。電流計に並列につなぐ(電気抵抗をさらに下げる)。回路を流れる電流の大きさIは、電流計に流れる電流Irに(1+電流計の抵抗r/分流器の抵抗R)をかければ求められる。電圧計の測定範囲を広げてくれる。電圧計に直列につなぐ(電気抵抗をさらに上げる)。回路を流れる電圧の大きさVは、電圧計に流れる電圧Vrに(1+倍率器の抵抗R/電圧計の抵抗r)をかければ求められる。変流器(CT)大きな交流電流の測定をする。鉄心に一次コイルと二次コイルを巻き付けたもので、一次側の電流に比例した小電流を二次側に発生させる。この比率は変流比と呼ばれる。二次側の電流計で測定した値に変流比をかけることで、一次側の電流値を求めることができる。電力を測定するもので、試験によく出る。電流コイル(固定コイル)と電圧コイル(可動コイル)で構成されており、指針は有効電力を示す。回路計(テスタ)電路の通電状態などを調べる。直流の電流や電圧、交流の電圧や抵抗などを測定する。クランプメータ別名クランプ型漏れ電流計。屋内配線の点検で負荷電流を測定するほか、電路以外に流れる漏えい電流を測定するのにも使用される。通常の電流計が電路を一旦開放して計器を接続するのに対し、クランプメータは電路の通電を保ったままで電流を測定できる。よって、電路を停電して屋内配線の絶縁抵抗を測定するのが難しい場合、役に立つ。単相2線式(負荷電流の測定):1本の電線をクランプする。単相2線式(漏れ電流の測定):2本の電線をクランプする。単相3線式(負荷電流の測定):中性線以外の1本の電線をクランプする。単相3線式(漏れ電流の測定):3本の電線をクランプする。電路の充電状態の調査や通電テストに使用するペン型の機器。検電器の先端を調べたい箇所に接触させて、ランプが点灯したり、音が出た場合は検電器が電圧を検知したことになる。電路の充電の有無は、すべての相の電線を確認する必要がある。動作原理によって用途や使える回路が決まっている。三連休は再び東武動物公園にアニマル分を摂取しに行きました。オヴィラプトルと噂のヒクイドリ。毎回撮影しているけど、翼のあたりにある謎の爪?が気になる。