拠点に、消火設備工事を手がけている会社です。都内のみならず、新座市や朝霞市など一都三県まで駆け付けます!早速、前回に引き続き消火設備の点検ポイントを解説していきます。今回はスプリンクラー設備に特化した内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください!機知点検まず、スプリンクラー設備はどんな設備なのかということを簡単に説明します。スプリンクラー設備とは、火事の際天井のスプリンクラーヘッドから放水することで消火活動を行う消火設備のことです。今回も外観目視点検と簡易操作をメインに行う機知点検から紹介していきます。他のものの支え・つりなどに利用されていないか。ヘッドの周辺に熱の感知を妨げるものはないか、ヘッドに塗装・異物の付着がないか。ベル・サイレン・ゴングなどが正常に鳴り、動くかどうか。表示灯などに損傷がなく、確実に表示されるかどうか。続いては、機知点検にプラスアルファで行われる総合点検での内容を紹介しましょう。開放型スプリンクラー設備と閉鎖型スプリンクラー設備、どちらの場合でも非常電源に切り替えた状態で機能を確認します。圧力水槽方式の場合は、末端試験弁における放水圧力が0.1MPa以上1MPa以下であることを確認します。放水量を測定できる装置の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力が0.02MPa以上1MPa以下であることを確認するなど、設備によって点検内容が異なってきますので総合点検ではかなり細かい部分を点検していきます。株式会社ISKで一緒に働きませんか?株式会社ISKでは、現在新規現場スタッフを募集しております。都内以外の関東での工事も承っておりますので、新座市や朝霞市での求人をお探しの方も必見です!各種手当や福利厚生も整えておりますので、安心して働いていただけますよ。消防設備士や消火設備工事に興味を持ってくださった方は、お気軽にご応募くださいませ。