照明の明るさ(1平方メートルあたりの面積に降り注ぐ光束)を示す。単位はルクスだが、最近の照明器具のスペック表ではあまり使われていないイメージ。高原から出る光の量を示す。単位はルーメンで、最近はこちらの表示がメジャーな感じがある。懐中電灯など、ある特定方向での光の強さ。白熱電球ガラス管にガスを封入し、その中のフィラメントが約2000°Cまで発熱することで発光する。ハロゲンランプ白熱灯のガラスの中に微量のハロゲンガスと不活性ガスを交合して封入したランプ。白熱電球よりも明るく、店舗のダウンライトや自動車のライトなどに用いられる。線付防水ソケット屋外で用いる電球用のソケット。工事現場での仮設照明などに使われる。放電が始まると、放出された電子がガラス管に封入された水銀を含むガスに衝突して紫外線を発生させ、その紫外線がガラス管に塗られた蛍光物質に当たって発行する。ナトリウムランプガラス管の中にナトリウム蒸気を封入したランプ。霧の濃い場所やトンネル内の照明に利用。高圧水銀ランプ高圧の水銀蒸気を封入したランプ。青白く光るのが特徴で、発光効率が高く、体育館や広場、スポーツ競技場のスタンド、道路照明などに利用。ネオン管ネオンガスなどを封入したランプ。封入したガスの種類によって色が変わる。ネオンガスが入っているわけではない。(ネオン)しか工事ができない。グロースタート式蛍光灯の点灯インバータ式というタイプもあるが、試験ではグロースタート式が出題される。1グローランプ(点灯管)が発熱し、点灯管内の電極が接触。蛍光ランプのフィラメントが過熱され電子を放出するスタンバイ。2点灯管が冷めて回路が遮断されると同時に、安定器(チョークコイル)に高圧が発生し、フィラメントが放電を開始。その後安定器が放電を安定させる。回転するモータのこと。構造と回転の仕組み三相誘導電動機は、回転する部分の回転子と、その空間を取り囲む固定子から成り立っている。この2つにはそれぞれコイルが取り付けられており、3つの固定子の各コイルにはそれぞれ120°位相が異なる三相交流が流れている。回転磁界の速度(1分間あたり)。回転磁界はN極とS極の2つの磁極がペアで回転するので極数は2とされる。回転速度Ns=120×三相交流の周波数f/極数p[min-1(毎分)]すべり実際の誘導電動機の回転速度は回転磁界の速度よりも数%遅くなる。構造上、電源を入れた瞬間に大電流が流れる。誘導電動機に三相電源を直接接続して始動させるじか入れ始動(全電圧始動)では、始動の際の電流が定格電流の4~8倍も大きくなるので、もっぱら定格出力が小さな電動機だけがその始動法を採用している。大きい定格出力の電動機での始動時の電流を小さくするための代表的な手法。始動時はY結線、一定の回転数に達したらΔ結線に切り替えるというもの。3本の結線のうちどれか2本を入れ替えると、回転方向を逆にすることができるが、水を汲み上げるポンプや、ベルトコンベアの大型機械などでモーターが逆回転すると、故障や事故の原因になるため、回転方向を試運転前に確認する検相器がついている。覚える項目が多すぎるので、今回は前半を。銅やアルミニウムなどの導体を絶縁物で覆った電線。アルファベットの略式記号の暗記が辛い。HIVなど誤解を受けそうなやつもあるし。屋内配線といっても天井裏に転がすような施設方法は禁止されており、電線管やダクト工事などによって施設しなければならない。HIVヒート・レジスタント・IV。IVの熱強化バージョン。DVドロップ・ワイア・ビニル。屋外引き込み用絶縁電線。EM-IEエコ・マテリアル。焼却時の有害ガス発生を抑えるなど環境に配慮した電線。ケーブル絶縁電線を2~3本束ねて、その上から保護被覆で覆ったもので、通常の電気工事で最も多く使われている。略式記号は絶縁物の素材と保護被覆の素材を順番に示すため結構長い。VVFビニル・インスレーテッド・ビニル・シースド・フラットタイプ・ケーブル。