・冷媒配管の支持は十分な強度を持った支持金具で固定しなければならない。横走り管では耐震上、支持間隔を極力長くすることが望ましい。ぇ~、?・・・みたいな。いうもので定められている。配管の標準支持間隔」この手の問題は、とりあえずテキストを読んでおけば、大丈夫か...。・距離の長い配管では、熱膨張による管の伸縮を考慮する必要があり、その対策として、支持金具の締付けボルトを緩めることにした。ぅ~ん、支持金具だから緩めるのは駄目でしょ...と、思う問題。そのとうりで、指示金具はしっかり固定する。対策としては、配管にループなどを設けるとしている。(K)>からの問題ですね。・横走り冷媒配管の支持間隔は、銅管の場合は鋼管に比べて柔軟性があるので、同じ管径なら鋼管よりも支持間隔を長くできる。表11.5>に鋼管と銅管の支持間隔を書いてある表から読み取るしかないと思う。冷静に考えると、銅と鋼を比べると銅のほうが柔軟性があって弱そうだから支持間隔を短くしないといけないと感覚的にわかる。(銅と鋼を読み間違えないように)ぅ~ん、なんだか受験者を惑わすだけのひど<以下略>。冷静に落ち着いて、頑張ろう!・冷媒配管は十分な強度をもった支持金具で固定しなければならない。横走り管の標準支持間隔は、管の材質によらずに、管径でその値が定められている。これは...、H20年度と同様の問いかな。テキスト的には<9次:P166>であるが、ズバリ的な文章は記されていない。表11.5から横走管の標準支持間隔は、管の材質(銅と鋼)と管径でその値が定められていることを読み取るしかないだろう。履歴をここに作った日)テキスト8次改訂版へ対応済み。9次改訂版(令和4年11月8日改訂)に対応。(2023(R05)/09/28)解説等、見直し。Reserved.(無断でコピー転載してはいけません。