̄;)流行物や音楽もそうだし、時代の流れや変化はすごいな~とつくづく思います。屋上の下地は、日常の雨や屋内の湿気・水分を含んでおり、昼夜の温暖差や太陽の熱により水蒸気を発します。この水蒸気が下地と防水層との間に発生すると防水層の膨らみや、シワの原因になります。防水層が膨らむことで下地との密着が不良になってしまいます。すると防水層の耐久性が弱くなり劣化を促進してしまい、後の雨漏りなどの原因となってしまいます。ならないように、通気緩衝シートの通気層を通し湿気を排気する脱気装置が脱気筒です。脱気筒のお手入れと注意すること脱気筒を取り付ける個数は施工方法や屋上の面積、脱気筒の製品仕様によってもさまざまですが、50~100m2に1個程度で設置する場合が多く、設置する場所は蒸気が上に逃げるため、勾配の高い位置になります。屋上面積の少ないマンションでは脱気筒が設置されていない場合も多く見受けられます。そのような場合、脱気筒を設置していないことで防水層の劣化が目に余る状態となり雨漏りの原因になっていることもあります。築年数が長くなると膨れが発生しやすくなります。脱気筒が設置されている場合でも、自然環境にさらされる屋上は経年と共に防水層の劣化が進んでいきます。