圧力計の指針の位置を点検し、残針がある場合は予備の圧力計と取り替えます。水位を上下して水位検出器の機能を試験し、設定された水位の下限において正確に給水ポンプの起動が行われることを確認します。ちなみに、上限は給水ポンプの停止になります。煙道の各ダンパを全開にしてファンを運転し、炉及び煙道内の換気を行います。参考になった数27参考になった参考にならなかったこの解説の修正を提案するAdvertisement次の問題は下へ解説は問題に回答すると表示されます。02設定された水位の上限においては給水ポンプの停止が行われなければなりません。参考になった数7参考になった参考にならなかったこの解説の修正を提案する解説は問題に回答すると表示されます。03正答は「4」です。設問は、ボイラの点火前の点検・準備について問われています。以下に、選択肢ごとに説明します。1.燃料が十分にあるかを確認します。液体燃料の場合は油タンク内の油量を、ガス燃料の場合にはガス圧力を調べて、適正な量があることを確認します。2.ボイラ水位が十分にあるかを確認します。ガラス水面計であれば常用水位であるか、験水コックの場合には水部にあるコックを開けて、水が噴き出すことを確認します。3.圧力計が正しい圧力を指しているかを確認します。圧力計の指針の位置を点検して、残針がある場合は予備の圧力計と取り替えます。4.給水ポンプが正しく動作するかを確認します。吹出しなどで水位を低下させて、水位検出器の機能を試験し、設定された水位の下限になったときに、正確に給水ポンプの起動が行われることを確認します。5.炉内に未燃ガスが残存しないよう十分に換気をします。煙道の各ダンパを全開にしてファンを運転し、炉及び煙道内の換気を行います。以上の説明により、選択肢4が誤っていることがわかります。次の問題(問20)へTOP過去問.com(過去問ドットコム)は、過去問と予想問題の解説つき無料問題集です。問題にチャレンジすることが出来ます。1問1答形式で解答・解説を確認することができ、試験問題をランダムに出題する機能も備えています。パソコン、スマートフォンからご利用いただけます。