クーラント分配ユニット(CDU)データセンター冷却用のクーラント分配ユニット(CDU)クーラント分配ユニット(CDU)は、液体冷却システム内の流体を冷却、分配、および調整します。個々のコンポーネントとそれらがどのように連携するかを最適化することにより、Boydは効率的で大容量のCDUを高密度に構築します。クーラント分配ユニットとは何ですか?L2AおよびL2Lクーラント分配ユニット要求の厳しいランプとスケールに対応3大陸にまたがる冗長生産と十分な生産能力により、厳しいスケジュールに俊敏に対応します。四十年以上にわたるCDUの製造からの品質システムパフォーマンスのプッシュCDUの優れた機能と機能により、冷却と演算システムのパフォーマンスを最大化します。システム、アラート、および施設システムとの統合の容易さにより、設置、管理、サービス、およびメンテナンスの効率が向上します。ボイドエンタープライズクーラント分配ユニットロ1100-48U32ボイドのROL1100は、施設の水を列内構成で利用することにより、効果的なデータセンター冷却機能を提供します。それに典型的なアプローチの温度の550のkWから1100のkWの冷却能力の範囲がにある複数のサーバーラックをサポートします。RAL110-04U19型ボイドの4U液体-液体冷却分配ユニットは、所定の容積で冷却能力を最大化する最先端の冷却システムです。CDUは、熱負荷とアプローチ温度の要件に応じて、最大110kWの容量を備えています。CDUは、施設の水が利用できないデータセンターやエッジサーバーのハイパワーコンピューティングに液冷を提供する効果的なシステムです。CDUは、熱負荷と温度の要件に応じて、最大32kWの容量を備えています。RAA15-10U19型ボイドの10U液空冷却分配ユニットは、所定の容積で冷却能力を最大化する高度な冷却システムです。CDUは、熱負荷とアプローチ温度の要件に応じて、最大15kWの容量を備えています。空室状況の確認モデルの比較クーラント分配ユニット(CDU)とは何ですか?冷却分配ユニットは、冷却分配ユニットとも呼ばれ、冷却システムで使用されるデバイスであり、水やその他の流体などの冷却水を冷却を必要とする機械またはプロセスのさまざまな部分に分配します。これらは通常、さまざまなコンポーネントの温度を調整する必要がある大規模な冷却システムに見られます。クーラント分配ユニットは何をしますか?クーラント分配ユニットは、液冷システムが寿命の期待を満たすか、それを超えることを保証するために不可欠なコンポーネントです。スマートコントロールと組み合わせたインテリジェントコントローラに統合された操作ロジックは、サーバーとデータセンターの冷却システムのパフォーマンスを管理します。スマートコントロールは、ピーク時以外の動作中に経済的かつ効率的でありながら、ピーク需要に対応し、問題が発生する前に防止します。360個のスイベル継手を備えたブラインドメイトクイックディスコネクトにより、データセンターの冷却システムの保守が迅速になり、メンテナンスのダウンタイムを最小限に抑えることができます。液冷なのか?質問がありますか?クーラント分配ユニットはどのように機能しますか?クーラント分配ユニットには、パイプまたはチャネルのネットワークを介してクーラントを循環させ、冷却を必要とする大型の高出力デバイスのサーバー、プロセッサ、またはその他の高熱コンポーネントなどのさまざまなコンポーネントに分配するポンプが含まれています。CDUには、クーラントの流れを制御および監視するためのバルブ、フィルター、およびその他のコンポーネントが含まれている場合もあります。クーラント分配ユニットを使用する理由コンピューティングICの電力が増加するにつれて、液体冷却は従来の空冷に代わるために必要な冷却技術になります。ボイドのCDUは、より高い電力で冷却能力を最大化し、エネルギー効率の高い特定の体積で密度を計算する高度な冷却システムです。液冷サーバーは、重大な環境騒音公害を引き起こし、より多くのエネルギーを消費するデータセンターの冷却システムでかさばるヒートシンクと大きなファントレイの必要性をなくすため、CDUはデータセンターから過度のノイズと振動を取り除き、データの整合性とデータセンターの職場の安全性を向上させ、エネルギー使用量を削減します。CDUは、IT機器のラックへの安全なパッケージング密度を高めます。液体冷却は、応答性の高い大容量冷却を提供しますが、設計とプロジェクトの追加の課題が伴います。漏れ防止、追加の資本支出、設置およびトレーニングコストから、システムアーキテクトは、空冷よりもこれらのプロジェクト要件に対してパフォーマンスと持続可能性のメリットを比較検討する必要があります。Boydのクーラント分配ユニットは、液体冷却のメリットを最大限に引き出すために、潜在的なリスクを軽減するように設計および製造されています。Boydのクーラント分配ユニットを使用する理由BoydのCDUは、データセンターの総所有コストとエネルギー需要を削減します。特定のアプリケーションに適したサイズのカスタム構成のCDUは、ハイパースケールコンピューティングシステムが、より環境的に持続可能なデータセンターで必要なときに、システムが必要とする正確で最適な冷却性能を得ることを意味します。完全液体冷却システム:CDUと他の熱技術の統合CDUをサーバーラック冷却システムに統合し、機械加工されたカスタムジオメトリとスカイラインを介してCPUおよびGPUとのインターフェースを最大化するようにカスタム設計されたコールドプレートを使用して、液体冷却システムへの熱伝達を最大化します。信頼性の高いマニホールドを活用して、サーバーラック全体に液体を安全に送ります。Boydのクーラント分配ユニットの柔軟性と省スペースの利点サーバー冷却システムでは、統合されたCDUにより処理能力密度が向上し、より多くのサーバーが各データセンターラックに収まります。サーバを直接冷却するか、液冷サーバに次のレベルの柔軟性を提供する自己完結型冷却を設計します。CDU冷却能力を活用して、ラック、シャーシ、ブレード、さらにはプロセッサやシリコンまで冷却します。既存のデータセンターまたはシャーシの構成とインフラストラクチャに統合するように設計できます。柔軟性と省スペースの利点により、データセンターとサーバーラックの設計者は、電力密度を最大化するためにフットプリント構成の機会を完全に再考できます。CDUは、IEC62368-1に適合するように設計されており、3倍の最大使用圧力に耐えるようにテストされています。すべての新しいサブコンポーネント設計は、信頼性の高いデータとサーバーの冷却システムを確保するために、破壊までの厳しい最大圧力テストを受けます。信頼性テストには、熱サイクル、最小/最大ストレージ、およびパッケージングテストが含まれます。エンタープライズソリューションインタラクティブな3Dツールで、データセンター、ハイパースケールコンピューティング、その他のラックベースのソリューション向けのBoydの幅広いソリューションポートフォリオを掘り下げてください。液体冷却システムソリューション(トランスクリプトを見る)信頼性の高いBoydCDUフィールドパフォーマンス何十年にもわたる信頼性の高いフィールドパフォーマンスにより、Boydは、検証済みの熱信頼性と漏れのないパフォーマンスを備えた液冷サーバーのシステム設計を微調整し、データセンターの最適な冷却を実現しました。CDUは、冗長ポンプ設計、動的結露のない制御、自動クーラント補充、スタンバイ動作用のバイパスループ、自動リーク検出を備えています。液体から液体へのCDUは、ラックおよび列装置から熱を除去するために施設の水を必要としますが、システムの複雑さを相殺するための一連の利点があります。完全に液体冷却されたデータセンターは、データセンター全体にわたる液体のより高い熱容量からエネルギー効率を最大化します。これらの液体冷却システムは、より小さなフットプリントと総所有コストの削減を可能にし、人工知能と高度な分析、ブロックチェーンと暗号通貨、メインフレームとゲームサーバー、およびスーパーコンピューターアプリケーションに最適です。システム多くの施設はシステム全体の液体冷却用に設計されていないため、液体対空クーラント分配ユニットは、施設の水を本格的に実装することなく、液体冷却の利点を提供します。CDUは、データセンターの空調を活用してサーバーラックまたは列から熱を放散し、高出力IT機器の局所的な液体冷却を可能にします。CDUは、確立された空冷データセンターで可能な冷却を最大化し、熱管理機器と設置コストを最小限に抑え、空気のみよりも高い容量で冷却します。お問い合わせラック内クーラント分配ユニット高出力デバイスに効率的かつシームレスに統合するように最適化ラック内CDUは、データセンターサーバーのシャーシや医用画像機器などの大型で高電力のデバイスに効率的かつシームレスに統合するように最適化されています。インラックCDUは、標準の2Uおよび4Uクラウドデータセンターサーバー構成、または標準の医療および産業用モデルに共通の寸法で構成されます。最大のパフォーマンスと効率的な設置またはメンテナンスを実現する設計サーバーラックの冷却は、液体ループを完了し、液体リザーバータンクを満たし、スイッチを切り替えるのと同じくらい簡単なCDUインストール手順で簡単に使用できます。これらのシステムは、費用対効果が高く信頼性の高いパッケージで液体冷却にアップグレードするための迅速なオプションを提供し、完全に自己完結型または利用可能な施設冷却システムに統合できます。行内冷却により、電力と演算密度を向上インローCDUは、データセンターの効率的な冷却を提供するために、サーバーラックの列の横に設置されたフルラックサイズのクーラント分配ユニットです。インラインCDUは、二次冷却側の閉ループシステムで冷却液を循環させ、一次側の排熱側で施設の水を利用します。列内のCDU冷却能力は600〜800KWの規模で、5〜6台の高出力サーバーラックを冷却するのに十分な熱放散です。クーラント分配ユニットに関するFAQクーラント分配ユニットとは?クーラント分配ユニット(CDU)は、熱管理が必要なシステムまたはコンポーネントに液体クーラントを調整して分配します。クーラントの流量、圧力、温度を制御することで効率的に冷却し、データセンター、パワーエレクトロニクス、産業用冷却で一般的に使用されています。サーバーのCDUとは何ですか?サーバー内のCDUは、高性能プロセッサとメモリカードの熱負荷を管理するために、液体クーラントを制御および分配します。これにより、効率的な冷却、最適な温度の維持、データセンターや高密度コンピューティング環境の過熱防止が保証されます。継続的に監視および調整して、効率的な熱伝達を確保します。加熱されたクーラントを収集して冷却し、再循環させて最適な動作温度を維持します。HVACのCDUとは何ですか?HVACのクーラント分配ユニットは、温度制御を管理するために液体クーラントを調整および分配します。クーラントの流れと圧力を効率的に制御し、効果的な熱伝達を確保して、建物や産業環境の最適な気候管理を実現します。FCUとCDUとは何ですか?FCU(ファンコイルユニット)は、高温または低温の液体で満たされたコイルにファンを使用して空気を循環させ、特定の領域の温度を制御します。制御してシステムを効率的に冷却します。冷却分配ユニットはどのように機能しますか?冷却分配ユニット(CDU)は、冷却が必要なシステムを通じて液体冷却剤を循環させます。クーラントの流量、圧力、温度を継続的に監視および調整して、熱伝達を最適化します。CDUは、加熱されたクーラントを収集し、熱交換器またはチラーで冷却した後、再循環して、サービスを提供するコンポーネントの最適な動作温度を維持します。データセンターのクーラント分配ユニットとは何ですか?データセンターでは、クーラント分配ユニット(CDU)が、サーバーやネットワーク機器など、熱を発生する重要なコンポーネントに液体クーラントを調整して分配します。クーラントの流量、圧力、温度を管理して効率的な熱管理を確保し、最適な動作条件を維持し、高密度コンピューティング環境での過熱を防ぎます。Coolingは、CPUやGPUなどの電子部品の発熱面に直接クーラントを塗布する熱管理技術です。この方法は、熱を効率的に逃がし、熱抵抗を最小限に抑え、熱放散を強化して性能を向上させます。データセンターの液冷とは何ですか?データセンターの液冷は、冷却水を循環させてサーバーなどの熱を吸収・除去します。この方法は、熱を効率的に管理し、最適な動作温度を維持し、高密度コンピューティング環境でのエネルギー効率を向上させます。ダイレクト・トゥ・チップ・クーリングの温度はどれくらいですか?チップへの直接冷却は、システム要件とクーラントの種類に応じて、通常45°Cから70°Cで動作します。エンジニアは、熱伝達を最適化し、高密度コンピューティング環境で信頼性の高いパフォーマンスを確保するために、クーラント温度を調整します。データセンターの冷却式は何ですか?データ・センターの冷却式は次のとおりです。除去された熱をワット数で表します。クーラントの質量流量です。クーラントの比熱容量です。クーラントの入口と出口の温度差です。この式は、データセンターの最適な温度を維持するために必要な冷却能力を計算するのに役立ちます。液冷はどのように機能しますか?直接液冷は、CPUやGPUなどの発熱部品に直接冷却水を循環させます。クーラントは熱を吸収し、クローズドループシステムを介して熱交換器に伝達し、そこで熱を放散します。この方法により、熱抵抗を効率的に低減し、システム性能を向上させます。Edge:クラウド、AI、そしてその先へご不明な点やご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。