J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。中小企業経営者の課題解決をサポートする最新の支援情報や事例をお届けします。経営課題ごとに、知りたい情報を簡単に探すことができます。したい資金繰りを改善したい事業承継を進めたい支援情報ヘッドラインビジネスQ&AビジネスQ&Aビジネスの様々な場面で生じる疑問について専門家が回答します。役立つ情報をまとめています。変化に応じた舵取りのヒントを、様々なテーマの特集・事例としてお届けします。業務用エアコンは2006年10月からCOP表示に加えAPF表示をしています。COPがある一定の温度条件で運転した場合の1点の性能(能力)ポイントであるのに対し、APFは年間を通じた総合負荷と総消費電力量を算出している分、実際に近い効率が算出可能であると言えます。業務用エアコンは2006年10月からCOP表示に加えAPF表示をしています。使うことを想定して作られている製品で、能力は4.0kW以上です。(ヒートポンプ)形」の製品です。Performance)は、定められた温度条件での消費電力1kW当たりの冷房・暖房能力(kW)を表したものです。この数値が大きいほどエネルギー消費効率が良く、省エネ性の高い機器と言えます。以上のご説明からご理解いただける通り、COPがある一定の温度条件で運転した場合の1点の性能(能力)ポイントであるのに対し、APFは年間を通じた総合負荷と総消費電力量を算出している分、実際に近い効率が算出可能であると言えますが、下記のような課題もあります。5点で、冷房時の室内側乾球温度は27°Cで湿球温度は19°Cに、また、暖房時の室内側乾球温度は20°Cで湿球温度は最高15°Cに固定し行います。冷房定格と中間での能力試験時の室外側温度は35°C、室内側乾球温度は27°C、室内側湿球温度は19°Cに固定されています。室外側温度が2°Cで室外側湿球温度が1°Cに固定されています。外気温度の違いによる能力(COP)の算出は5点のデータを使い計算で求めることとなっていて、定格能力以下では常に定格能力より高い能力(COP)が得られる結果となることです。APFでの実機を用いた能力(COP)試験は、エアコン圧縮機の回転数を固定し、室内温度は試験装置が制御しています。実際のエアコン運転では、エアコン自体が圧縮機の回転数制御と温度(流量)制御を行っています。このため、特に低負荷でのエアコンの能力が予測できていない恐れがあります。店舗」、ビル内の「事務所」で想定する冷暖負荷の使用期間が異なります。その結果として、「戸建て木造住宅」では暖房期間総負荷が大きく、ビル内の「事務所」では冷房期間総負荷が大きくなります。(業務用エアコン)では冷房中間期の性能がAPF性能の表示に強く影響を与えます。したがい、中間負荷以下の負荷での負荷量は無視できず、低負荷での精度のある能力推定が重要となっています。