状況について、以下のとおりお知らせいたします。バイパス)、排水路等の水質調査を実施した結果、至近の分析値と比較して有意な変動なし。※サンプリング結果の詳細については当社ホームページをご参照ください。おける日々の放射性物質の分析結果>https://www.tepco.co.jp/decommission/data/daily_analysis/【原子炉および使用済燃料プールの冷却状況】<原子炉>・1~3号機原子炉への注水を継続中(各号機ともに冷温停止状態を継続中)。・3号機の原子炉注水設備において、地下水流入量の抑制による建屋滞留水発生量の減少に伴い、淡水生成可能量も減少していくことから、片系による原子炉注水量2.5m3/hから片系による原子炉注水量1.7m3/hへの注水量低減操作を以下のとおり行う。ならびにCST炉注水ポンプ、流量調整弁、および配管の点検に伴い、原子炉注水系統をCST炉注水系から高台炉注水系への切り替え、および原子炉注水量の変更を行う。:3.5m3/h→0m3/h<使用済燃料プール>・1,2,3,5,6号機使用済燃料プールを冷却中(3,4号機は燃料取り出し済み)。・2号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。伴い、12月6日午前0時から12月16日午後11時までの期間、当該設備の運転を停止予定。約34.9°Cと評価。※プラント関連パラメータ等の詳細については当社ホームページをご参照ください。よる影響などについて」実績ファイル】ページをご覧ください。