Blaine R. Hanson
Especialista em Irrigação e Drenagem
Universidade da Califórnia, Davis
Drought Tip 92-24 é uma série de publicações desenvolvida como um esforço cooperativo pelas seguintes organizações:
Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia - Escritório de Conservação de Água
Departamento de Terra, Ar e Recursos Hídricos da Universidade da Califórnia
Escritório de Resposta à Seca do USDA
Serviço de Conservação do Solo do USDA Se você tiver comentários ou sugestões, envie um e-mail para firstname.lastname@example.org.
Última revisão em 19 de dezembro de 2002
Dica de seca 92-24
Lidando com o declínio dos níveis das águas subterrâneas
Em condições de seca, a recarga das águas subterrâneas é bastante reduzida, causando eventualmente o declínio dos níveis das águas subterrâneas. A diminuição dos níveis das águas subterrâneas, por sua vez, provoca alterações no desempenho das bombas, tornando necessários tempos de irrigação mais longos para evitar o défice de irrigação. A diminuição dos níveis das águas subterrâneas também reduzirá a pressão dos sistemas de irrigação pressurizados.
A seguir estão as medidas para lidar com o declínio dos níveis das águas subterrâneas:
- Instalar uma bomba auxiliar para aumentar a pressão de descarga da planta de bombeamento. A pressão fornecida pela bomba auxiliar deve ser igual à diferença entre a pressão existente e a pressão normal de operação. Uma bomba auxiliar também pode fornecer alguma elevação de sucção além da pressão de descarga, o que aumentará a capacidade da planta de bombeamento. A elevação de sucção imposta à bomba auxiliar não deve exceder 20 a 25 pés.
- Se os níveis de bombeamento diminuírem a tal ponto que a sucção não ocorra mais no tubo de admissão da turbina de poço profundo, o ar entrará na bomba e a capacidade diminuirá. Isso, por sua vez, fará com que o nível da água no poço suba. Quando o nível da água no poço subir, a água será bombeada novamente até que o nível baixe e o ar entre na entrada. Esse comportamento causa surtos, que podem ser corrigidos por:
- baixar a bomba, ou
- reduzir o rebaixamento (a diferença entre o nível estático da água e o nível da água de bombeamento) no poço, diminuindo a vazão da bomba usando uma das seguintes opções:
- Instalar válvula borboleta (válvula borboleta ou gaveta) na descarga da bomba ou reduzir o número de laterais operando por conjunto em sistema de sprinkler ou gotejamento.
- (Somente para impulsores semiabertos), elevando o impulsor.
- (Para uma bomba acionada por motor), diminuindo as RPM do motor.
- Instalar uma nova bomba capaz de fornecer a pressão e capacidade de descarga desejadas nas maiores alturas de bombeamento. Isso aumentará a demanda de potência e exigirá um motor ou motor elétrico maior.
- Adicionar um estágio adicional à planta de bombeamento existente. Isso exigirá um motor ou motor maior.
Nota: Se não ocorrer oscilação no poço, abaixar a bomba não aumentará a vazão da bomba. A descarga da bomba depende da diferença de elevação entre a tubulação de descarga e o nível da água bombeada, e não da profundidade da bomba. Abaixar a bomba sob estas condições pode diminuir ligeiramente a vazão devido ao aumento das perdas por atrito no tubo da coluna.