O BBSI134 produz um sinal de saída bipolar isolado de qualquer tipo de sinal de entrada. Os sinais de entrada podem ser sinais de processo bipolares ou unipolares, como -10 a +10V ou 4 a 20mA. O circuito de acionamento de saída é configurado de fábrica para fornecer tensão independente de carga ou saída de corrente bipolar independente de carga. A unidade de corrente máxima para saída de tensão é 20mA na saída de ±20V. Aplicações que exigem saída >20mA até 2A, como é o caso dos solenóides de acionamento hidráulico, podem ser acomodadas usando uma fonte de alimentação CC bipolar externa com um dissipador de calor separado, transportando os transistores de acionamento. A calibração final é ajustada usando os ajustes de ajuste de 15 voltas OFFS e SPAN acessíveis pela frente. O nível do sinal de saída é indicado por um LED verde na parte frontal, dando uma indicação clara da função do módulo. Todas as unidades estão equipadas com um filtro de 0,5 segundos. Esta constante de filtro pode ser aumentada ou diminuída se necessário. A proteção contra transientes de energia e RF está presente em todos os módulos BASI. O isolamento da fonte de alimentação é obtido pelo uso de transformadores para alimentação CA e conversor CC/CC para alimentação CC.