API 520-2 pdf download Dimensionamento, seleção e instalação de dispositivos de alívio de pressão Parte II - Instalação
6.2 Descarte seguro de fluidos de alívio Para obter uma fonte abrangente de informações sobre o descarte seguro de vários fluidos de alívio, consulte API 521 .
6.3 Limitações de contrapressão e dimensionamento do tubo
6.3.1 Geral Quando a tubulação de descarga for projetada, deve-se considerar o efeito combinado da contrapressão sobreposta e acumulada nas características operacionais dos PRDs. O sistema de tubulação de descarga deve ser projetado de modo que a contrapressão não exceda um valor aceitável para qualquer PRD no sistema. Consulte API 520, Parte I para limitações de contrapressão. A capacidade nominal corrigida para a sobrepressão real de uma PRV convencional com mola, balanceada com mola ou operada por piloto de ação pop deve normalmente ser usada para dimensionar a tubulação de ventilação atmosférica ou a linha de descarga da PRV até o coletor de alívio. Observe que a capacidade nominal corrigida para a sobrepressão real pode variar dependendo do cenário de sobrepressão. A tubulação coletora de alívio comum em sistemas de descarga fechados pode ser dimensionada usando a capacidade de alívio necessária do sistema protegido (consulte API 521).
Para uma PRV modulante operada por piloto, a tubulação de descarga pode ser dimensionada usando a capacidade de alívio necessária do sistema que a válvula está protegendo. Sempre que a ventilação atmosférica, a tubulação de descarga ou a tubulação de alívio comum for dimensionada usando a capacidade de alívio necessária do sistema em vez da capacidade nominal da válvula corrigida para a sobrepressão real, a contrapressão deverá ser verificada novamente sempre que alterações forem feitas no processo que afetar a capacidade de alívio necessária do sistema que a válvula está protegendo. Para cálculos de queda de pressão, ao descarregar fluxo compressível incompressível ou subsônico para um reservatório fechado ou para a atmosfera, a pressão estática na saída do tubo é numericamente igual ao reservatório ou à pressão atmosférica, respectivamente. Ao descarregar o fluxo compressível sônico, a pressão dentro da saída do tubo é a pressão de estrangulamento calculada.  Informações adicionais sobre dimensionamento de sistemas de tubulação de descarga para serviço de vapor ou gás são abordadas na API 521.
6.3.2 Válvulas de alívio térmico A tubulação de descarga das válvulas de alívio térmico projetadas exclusivamente para proteger contra expansão hidráulica líquida devido ao aquecimento ambiente (incluindo radiação solar) normalmente não precisa ser dimensionada para atender aos limites de contrapressão estabelecidos na API 520, Parte I e conforme discutido em 6.3.1. A razão para isto é que a capacidade destes PRVs é normalmente maior numa ordem de grandeza (>10 vezes) do que a taxa de alívio necessária e o fluxo na linha de descarga nunca atinge um fluxo de estado estacionário na capacidade.
Consulte 7.3.8 para discussão adicional e cuidados com válvulas de alívio térmico. Exemplos onde os cálculos de queda de pressão de saída para a expansão térmica gerada pelo aquecimento ambiente seriam considerados aplicáveis ​​são para uma tubulação longa ou um grande vaso cheio de líquido, onde a vazão necessária devido à expansão térmica se aproxima da capacidade nominal da válvula corrigida para a sobrepressão real . O usuário é avisado de que, para líquidos (por exemplo, líquidos refrigerados, GLP ou GNL), onde o bloqueio com aquecimento ambiente pode levar à vaporização e possível sobrepressão (não alívio térmico), as taxas de alívio necessárias podem ser grandes o suficiente para garantir cálculos de queda de pressão de saída. A tubulação de descarga para válvulas de alívio térmico em aplicações onde a pressão dentro do equipamento protegido pode ser gerada pelo calor do processo deve ser dimensionada para atender aos limites de contrapressão estabelecidos na API 520, Parte I.
Consulte 7.3.8 para critérios de perda de entrada para válvulas de alívio térmico.
6.4 Considerações para PRVs operadas por piloto A contrapressão sobreposta que excede a pressão de entrada de uma PRV operada por piloto pode fazer com que a válvula principal se abra, permitindo o fluxo reverso através da válvula principal. Por exemplo, o refluxo pode ocorrer se várias PRVs tiverem suas saídas coletoras em um coletor de descarga comum, e uma ou mais dessas válvulas estiver descarregando enquanto outra estiver conectada a um sistema com uma pressão de entrada mais baixa. Deve ser especificado um acessório que evite tal refluxo.