Quero colocar sentinela no sistema de aquecimento central. Tenho que escoar toda a água ou posso fazer sem escoar. É possível drenar apenas um radiador. Posso ver que há um conector de tubo de drenagem nos radiadores do andar de baixo.
O seu sistema é selado ou é um sistema ventilado tradicional, ou seja, tem um pequeno tanque no sótão?
De qualquer forma, você precisaria drenar um pouco de água. Se você tiver um tanque pequeno no sótão, desligue a caldeira, isole o abastecimento de água deste tanque, conecte uma mangueira e drene água suficiente da válvula de drenagem mencionada para apenas esvaziar o tanque. Coloque o inibidor no tanque e restabeleça o abastecimento de água, permitindo que o tanque seja reabastecido. Sangre todos os radiadores, primeiro os de baixo, e depois reinicie a caldeira.
Se o seu sistema estiver vedado, ou seja, você tem um pequeno manômetro na frente da caldeira, desligue a caldeira, conecte a mangueira para drenar e deixe sair água suficiente para permitir que você coloque o inibidor em um radiador no andar de cima. Você precisará remover o tampão na parte superior do rad oposto ao parafuso de sangria e abrir o parafuso de sangria enquanto coloca o inibidor na outra extremidade. Substitua o bujão (certifique-se de que a vedação esteja intacta primeiro), feche o dreno, remova a mangueira, reabasteça o sistema até 1,5 bar no medidor e depois sangre todos os seus rads, pode ser necessário adicionar mais água para fazer isso. Quando todos os rads estiverem sangrados, certifique-se de que a pressão da caldeira esteja em 1 bar e reinicie a caldeira.