какво захранване да използвам за моята pom мрежа?
устройствата на sentera могат да бъдат свързани заедно чрез „pom“ или „power over modbus“ – комбинация от захранаване с 24 vdc и комуникация по modbus. това означава, че както modbus rtu комуникация, така и захранването с 24 vdc се осъществяват чрез един неекраниран мрежов кабел с усукана двойка (utp). 
 
по-големите мрежи, състоящи се от множество устройства, трябва да бъдат разделени на различни сегменти. за всеки сегмент общото потребление на ток трябва да остане ограничено до 1,5 a максимум. 
 
за да изберете правилното захранване, изчислете общата сума от максималната консумация на ток на всички свързани устройства в сегмента. изберете захранване с достатъчен капацитет за осигуряване на захранване на всички свързани устройства въз основа на тази сума. съветваме да се използва не повече от 90% (*) от максималния капацитет на захранването, за да се компенсират загубите на мощност в кабелите и пусковия ток. 
 
(*) в зависимост от устройствата, свързани към pom мрежата. 
 