дали монтирането и обслужването на оборудване с r-32 е различно от това за оборудване с r-410a?
методите за монтаж и обслужване за r-32 са много подобни на тези за r-410a.
&rsaquo; работните налягания за r-32 и r-410a са сходни (проектно налягане за r-410a: 4,15 mpa, за r-32: 4,29 mpa).
&rsaquo; що се отнася до изискванията за зареждане, r-32 е по-лесен за боравене, тъй като може да се зарежда както в газообразно, така и в течно състояние (това не е възможно при r-410a , който винаги трябва да се зарежда в течно състояние. добавяне на r-410a в газообразна форма може да предизвика промяна на състава на хладилния агент и да попречи на нормалната работа).

разбира се, указанията за безопасност на производителя на оборудването и на доставчика на балоните с хладилен агент трябва да се спазват.
&rsaquo; за оборудване, тези изисквания са подобни на изискванията за r-410a (необходима е вентилация, не трябва да се пуши и т.н.). въпреки това, има допълнителни указания за осигуряване на минимално необходим размер на помещението за някои модели с r-32 (вж. таблицата по-горе при въпрос 1).
&rsaquo; при ремонт на вътрешно тяло, трябва да се създаде течение отвътре навън, за да се осигури добра вентилация. това може да стане чрез отваряне на всички прозорци и врати в сградата, например, за извличане на въздуха в помещението и замяната му със свеж въздух.
