как да изпратя сигнал за желаната от мен скорост на вентилатора до ec мотор или регулатор на обороти с ас мотор?
най-добрият начин да направите това е чрез modbus rtu. предимствата на тази модерна дигитална технология е устойчивостта на смущения. благодарение на тази технология ще можете да използвате по-дълги кабели - до 1.000 м - без риск от загуба на информация. устройствата, които са свързани чрез modbus rtu, могат да обменят много информация - не само желаната скорост на вентилатора, но също така е възможно да ги проследявате и контролирате чрез интернет. 
 
по-старата аналогова технология все още присъства в много инсталации. в тези инсталации желаната скорост на вентилатора обикновено се предава чрез 0-10 vdc / 0-20 мa или шим. недостатъкът на тази технология е чувствителността за смущения. ако дължините на кабела са > 10 м, максималната стойност, получена от другата страна на кабела, вече няма да бъде 10 vdc поради съпротивлението на кабела. също така, захранващите кабели в близост до сигналния кабел, замърсяването с емс (електромагнитни смущения) или магнитните полета могат да нарушат аналоговия сигнал. и тъй като се предава само желаната скорост на вентилатора, няма възможност да се следи състоянието на свързаното устройство или други параметри чрез интернет. 
 повече информация можете да намерите на страницата с решения на sentera. 
 