каква е разликата между 3-проводно и 4-проводно свързване?
сензорите на sentera от версия -f се захранват с 24 vdc. този тип сензори изискват 4-проводно свързване. те могат да бъдат свързани с 4-проводен електрически кабел: 2 проводника за захранващото напрежение и 2 проводника за изходния сигнал. в сензорите от версия -f масата на захранващото напрежение и аналоговият изход са галванично разделени. ето защо те изискват 4-проводна връзка. 4-проводната връзка намалява риска от електрически смущения, тъй като захранващото напрежение и изходният сигнал остават напълно разделени. сензорите на sentera от версия -g се захранват с 24 vac или 24 vdc. този тип сензори изискват 3-проводно свързване те могат да бъдат свързани с 3-проводен електрически кабел. масата на захранващото напрежение (v-) е вътрешно свързана с масата на аналоговия изход (gnd). нарича се „обща маса'. това означава, че за свързване на захранващото напрежение и аналоговия изход са необходими само 3 проводника. поради тази „обща маса“, сензорите тип -g и -f не ​​могат да се използват заедно в една и съща мрежа. никога не свързвайте общата маса на сензорите тип -g към други устройства, захранвани от постояннотоково (dc) напрежение. това може да доведе до трайна повреда на свързаните устройства.