1fd27fe07de16dfe6320f00f4eeb2653
ο κυκλοφοριτης δουλεύει,εξαερωση έχει γίνει.αλλαχτηκε ο ρυθμιστής πίεσης και πάλι μπορεί να δουλέψει και ξαφνικά να ανεβάσει πιέσεις και να ανοίξει η βαλβίδα.
ανοίγει η πίσω βαλβίδα στον λέβητα.
astyservice.gr
2020.40
εκτός από τον κυκλοφορητή και τον αυτόματο πλήρωσης πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο δοχείο διαστολής με την σωστή πίεση αέρα στην μεμβράνη του. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική ,. 6932860310. κρατήστε την διεύθυνση astyservice.gr στα αγαπημένα σας για να επανέρχεστε. προσοχη το google στις αναζητήσεις δεν εμφανίζει το ιστότοπο αξιοκρατικά μου στις λέξεις υδραυλικός , θερμοσίφωνας, ηλιακός καλοριφέρ κλπ ενώ το περιεχόμενο του ιστότοπου σε αυτά τα θέματα είναι εδώ και χρόνια τα πλέον πλήρη και διαρκώς ανανεώνεται . 