γειά σας απο λεσβο
στο σπίτι μου(ισόγειο)ο αγωγός του νερού από τον μετρητή διατρέχει το πάτωμα δίνοντας νερό σε κουζίνα και μπάνιο και βγαίνει στο πίσω μέρος του σπιτιού καταλήγοντας στον ηλιακό.αν ανοίξουν δύο καταναλώσεις ταυτόχρονα η παροχή μειώνεται πάρα πολύ.οι σωληνώσεις είναι φ18. αν χρησιμοποιήσω απο τον μετρητή φ22 και κάνω by pass ενώνοντας το εμπρός με το πίσω μέρος όπως σας περιέγραψα θα έχω κάποια βελτίωση?
ευχαριστώ
μικρη παροχη νερου οταν δυο βρυσες λειτουργουν ταυτοχρονα
αν ανοίξουν 2 καταναλώσεις που ζητούν περισσότερο νερό από αυτό που φέρνει ο σωλήνας τότε θα εμφανιστεί πάλι το πρόβλημα. αν ανοίξω την βρύση σε έναν κουβά και μετρήσω σε 1 λεπτό πχ 10 λίτρα νερό και μετά πάω στο υδρόμετρο και αφού συνδέσω και εκεί μία βρύση και μου βγάλει σε 1 λεπτό πχ 15 λίτρα τότε ακόμα και αν βάλω φ100 από το ρολόι μέχρι το σπίτι κάθε φορά που θα ανοίγω την δεύτερη βρύση θα έχω το ίδιο πρόβλημα. αν όμως στο υδρόμετρο στο 1 λεπτό βγάλει πχ 40 λίτρα νερό και εγώ βάλω φ22 μέχρι μέσα και μέσα στο σπίτι το φ22 μου δίνει πχ 30 λίτρα το λεπτό τότε αν ανοίξω 2 βρύσες θα μου δίνουν άνετα από 10 λίτρα η κάθε μια χωρίς έντονες αυξομειώσεις. το ίδιο αποτέλεσμα θα έχω αν περιορίσω τις βρύσες στο σπίτι έτσι ώστε όταν ανοίγουν να μην τρέχουν 10 λίτρα το λεπτό αλλά 4 με αποτέλεσμα όταν ανοίξουν 2 μαζί να μην παρουσιάζουν διαφορές, βέβαια αν ανοίξει τρίτη βρύση το πρόβλημα θα ξαναπαρουσιαστεί. τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική δαφνί, ίλιο, χαϊδάρι, βουλιαγμένη, ντράφι, κερατσίνι