αλαξα ενα σωμα καλριφερ απο παλιο με φετες με νεο πανελ ιδιες θερμιδες αλλα μεγαλύτερο υψος κατα 15εκατοστα και εχω προβλημα το μισο επανω ειναι ζεστο ενω το αλλο μισο κρυο που μπορεί να οφείλεται...
σώμα καλοριφέρ δεν είναι ζεστο αλλά κρυο.
κατ αρχάς οι σωλήνες σύνδεσης του σώματος είναι του λεγόμενου μονοσωληνίου ή του δισωληνίου συστήματος; (1).αν αν πρόκειται για δισωλήνιο σύστημα, δηλαδή το σώμα συνδέεται με έναν διακόπτη ή σωλήνα πάνω και ένα διακόπτη ή σωλήνα κάτω τότε αν δεν λειτουργεί καλά ενώ έχει γίνει σωστά η εξαέρωση και τα υπόλοιπα σώματα δουλεύουν σωστά, τότε δεν επαρκεί η πσότητα του νερού που μπαίνει - βγαίνει από το σώμα. μπορεί να μην έχουν ανοίξει πολύ καλά οι διακόπτες, μπορεί ο κυκλοφορητής να μην στέλει επαρκή ποσότητα νερού, μπορεί το σώμα να είναι μεγαλύτερο από τις δυνατότητες της εγκατάστασης.(2).αν το σώμα είναι τοποθετημένο σε μονωσωλήνιο σύστημα δηλαδή υπάρχει μόνο ένας διακόπτης κάτω τότε για να λειτουργήσει το πανελ χρειάζεται υποχρεωτιά διακόπτη μονωσωληνίου εξωτερικού βρόγχου (εκτός και αν το σώμα είναι πάνελ ειδικής κατασκευής με ενσωματομένο εσωτερικό βρόγχο. αν 
 ο λοιπόν ο διακόπτης δεν είναι εξωτερικού βρόγχου τότε στο παλιό σώμα με τις φέτες έκανε δουλειά αλλά στο απλό πάνελ δέν κάνει και χρειάζεται νέος εξωτερικού βρόγχου δηλαδή θα έχει έναν σωλήνα 12-16 χιλιστά που θα συνδέει τον διακόπτη με το πάνω μέρος του πάνελ. αν παρά τάυτα το σώμα δν ζεταίνεται σωστά τότε υποψιαζόμαστε όλες τις περιπτώσεις που αναφέραμε και για την πρώτη περίπτωση. τρουλλινός γιώργος, υδραυλικός, αθήνα, 6932860310. 