μένω στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας στον πειραιά και αντιμετωπίζω προβλημα με την πίεση του νερού (που είναι γνωστό φαινόμενο στην περιοχή). για να ανεβάσω την πίεση τοποθέτησα ένα πιεστικό όπου ΄λειτουργεί σωστά. το πρόβλημα είναι οτι ανεβαίνει η πίεση του νερού κατά την διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα ανα διαστήματα να χρειάζεται αλλαγή το στεγανό γιατι σπάει. στην εισαγωγή τοποθέτησα λοιπόν έναν μειωτή για να μην έχω άγχος από τις αλλαγές της΄πίεσης στην ευδαπ αλλά παρατηρώ ένα πρόβλημα κατα την διάρκεια της ημέρας. το ηλεκτρονικό του πιεστικού όταν αυτό λειτουργεί μου δείχνει 3 bar ενώ όταν σταματάει δείχνει 5,5 που είναι σωστά νούμερα. κατα την διάρκεια της ημέρας όμως και ενώ το πιεστικό δεν λειτουργεί, και ενώ υπάρχει μειωτής η πίεση ανεβαίνει σιγά σιγά και φτάνει μέχρι 8 και 9 που είναι πολύ επικίνδυνη και για τις σωληνώσεις αλλά και προκαλεί τα ραγίσματα στο στεγανό. απο που μπορεί να προέρχεται το πρόβλημα και τι μπορώ να κάνω για να το σταματήσω? μια λύση που σκέφτηκα είναι να βάλω ένα ασφαλιστικό σε μια εξωτερική βρύση για τιμές ανω των 6 αλλά το θέμα είναι να εντοπιστεί η πηγη του προβλήματος. υπάρχει περίπτωση να προέρχεται απο τον ηλιακό (αν δεν έχει αντεπίστροφη στο κρυο ή κατι άλλο)? κάποια άλλη ιδέα?
πίεση δικτυου με πιεστικό
πιθανολογώ ότι το πιεστικό δεν έχει δοχείο διαστολής ή έχει αλλά δεν έχει η φούσκα του αέρα, οπότε αφού τα έχετε όλα αυτά (πιεστικό & μειωτή) τότε βάλτε και ένα δοχείο διαστολής με πίεση στην φούσκα τουλάχιστον 3 bar . ο μειωτής εγκλωβίζει την πίεση με αποτέλεσμα ακόμα και ένα απότομο κλείσιμο της βρύσης να την ανεβάσει 2-3 bar από το πλήγμα αλλά κα ο ηλιακός συμβάλει σε αυτό . τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός, αθήνα , αττική, 6932860310. 