ο καυστηρας ξεκινά, στο λεβητα ζεσταίνεται το νερό, ανοιγει ο κυκλοφορητής, τα σωματα αρχιζουν να ζεσταίνονται (ελαφρα) και τοτε κοβει ο καυστηρας. την στιγμη εκεινη παρατηρείται ότι η βαλβιδα υπερπιεσης στο δοχειο διαστολής ξεφυσά!!! μήπως δεν τροφοδοτείται το συστημα με νερό από το δικτυο ύδρευσης??? ο διακοπτης νερου είναι σε κλειστο υπογειο... ευχαριστώ (ή και κάτι άλλο συμβαινει...).
ο καυστηρας σταματά καια σώματα δεν είναι ζεστά
αν τα σώματα του καλοριφέρ σας βρίσκονται σε υψηλότερο σημείο από τον λέβητα, τότε με κλειστό το καλοριφέρ κάνοντας σε ένα δύο εξαέρωση και βγεί στο τέλος από αυτά νερό βεβαιωνόμαστε ότι και ο λέβητα έχει κανονικά νερό. αν λοιπόν έχει νερό και ο καυστήρας σταματά γιατί το νερό έπιασε την θερμοκρασία του ανω ορίου του θερμοστάτη ενώ τα σώματα παραμένουν χλιαρά τότε υποψιαζόμαστε τον κυκλοφορητή, αν και η βαλβίδα ασφαλείας βγάζει νερά ενώ με παγωμένο νερό δεν έβγαζε τότε υποψιαζόμαστε το δοχείο διαστολής, αν όμως τα σώματα που πήγαμε να κάνουμε εξαέρωση δεν βγάλουν νερό τότε υποψιαζόμαστε την παροχή νερού ή τον αυτόματο πλήρωσης. αν όμως ο λέβητας βρίσκεται τοποθετημένος υψηλότερα από τα σώματα τότε ο έλεγχος για επάρκεια νερού στην εγκατάσταση γίνεται με τα πιεσόμετρα που έχει ο λέβητας. τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική αμπελόκηποι, βουλιαγμένη, γέρακα, αργυρούπολη, κολονάκι