το πιεστικο μου ενω δουλευει κανονικα οταν ανοιγω τη βρυση τη νυχτα που ειναι ολα κλειστα ενεργοποιηται καθε 4 λεπτα υποψην δεν εχω καμια διαροη τι μπορει να συμβαινει
το πιεστικό νερού οικιακής χρήσης ενεργοποιείται κατά την διάρκεια της νύκτας καθε 4 λεπτά.
η ενεργοποίηση του πιεστικού οφείλεται στην πτώση της πίεσης νερού που ελέγχει ο πιεσοστάτης του πιεστικού. και η πτώση πίεσης οφείλεται πάντα σε διαρροή νερού, διαρροή που μπορεί να συμβαίνει στο δίκτυο των σωληνώσεων, σε ένα καζανάκι ή και λόγω ελαττωματικής ανεπίστροφης βαλβίδας που συνοδεύει το πιεστικό. μια απλή κίνηση για τον εντοπισμό της διαρροής αυτής είναι να βάλετε αν δεν υπάρχει έναν διακόπτη νερού στην έξοδο του πιεστικού και να τον κλείσετε, οπότε αν το πιεστικό δεν ξαναπάρει μπροστά η διαρροή εντοπίζεται στην πλευρά του δικτύου των σωληνώσεων, αν όμως ξαναπάρει μπροστά τότε η διαρροή εντοπίζεται στην πλευρά των συνδέσεων του πιεστικού. τρουλλινός γιώργος, 6932869310, υδραυλικός, αθήνα, αμπελόκηποι, χαλάνδρι, μαρούσι 