φιλε μου σε βρηκα τυχαια ειμαι απο θεσσαλονικη και θελω να με βοηθησεις 
το μανομετρο [αυτοματος πληρωτης ]δειχνει συνεχεια ο,7βαρ η κρυο η ζεστο .ειναι χαλασμενο ο αυτοματος η το δοχειο διαστολης; ευχαριστω απαντησε μου στο email moy
καυστηρας αυτόματος πλήρωσης και δοχείο διαστολής.
βάλτε ένα άλλο μανόμετρο αφού το υποψιάζεστε και ρυθμίστε τον αυτόματο πλήρωσης στην σωστή πίεση , η σωστή πίεση είναι ανάλογη με το ύψος της οικοδομής πάνω από τον αυτόματο πλήρωσης. πάντως η ελάχιστη πίεση είναι η 1,5 βαρ. αν ο αυτόματος πλήρωσης δεν βάζει νερό ή δεν ρυθμίζεται εύκολα τότε αλλάξτε τον. το δοχείο διαστολής πρίν συνδεθεί στο κύκλωμα του καλοριφέρ πρέπει να έχει αέρα με πίεση λίγο λιγότερη από την πίεση του νερού. τρουλλινός γιώργος, υδραυλικός, 6932860310. 