εχω ενα ταχυθερμοσιφωνα zanker ο οποιος μετα απο λιγη ωρα μου κατεβαζει τον ηλεκτροπληξιακο και δεν βγαζει καθολου ζεστο νερο. ελενξα την ασφαλεια και ηταν ενταξει. ποιο μπορει να ειναι το προβλημα;και πως να λυθει;
zanker ταχυθερμοσιφωνας μετα απο λιγο κατεβαζει τον ηλεκτροπληξιακο και σταματά να ζεσταίνει το νερό.
η ενεργοποίηση του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ μας δείχνει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, που πιθανότατα (με κάθε επιφύλαξη) να οφείλεται στον ταχυθερμοσίφωνα zanker, δηλαδή σε κάποια από τις αντιστάσεις του χάλασε η ηλεκτρική μόνωση της, ή κάποια διαρροή νερού εσωτερικά της συσκευής βρέχει καλώδια. υπάρχει όμως και η περίπτωση το πρόβλημα της ενεργοποίησης του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ να είναι σε άσχετο προς τον ταχυθερμοσίφωνα zanker σημείο πχ στα καλώδια από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι την συσκευή. σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα θα το εντοπίσει ένας επιτόπιος ηλεκτρολογικός έλεγχος από έμπειρο τεχνικό. 6932860310 γιώργος τρουλλινός άμεση εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την αθήνα και αττική όπως σε νέα χαλκηδόνα, νέο ψυχικό, παλαιό φάληρο, παπάγου, πεντέλη, περιστέρι, πετρούπολη, πεύκη, ταύρο. 