καλησπερα σασ.εδω και 20 μερες περιπου ο λεβητας αεριου μου ζηταει συνεχως πληρωση νερου. καθε μερα. ο τεχνικος που εκανε σερβις ειπε οτι εχει διαρροη νερου και πρεπει να το δει υδραυλικος. ο υδραυλικος ηρθε ειδε τη διαρροη ανεβασε την πιεση στο μαανομετρο με μαγνητακι και ειπαμε να το παρακολουθω. δυο φορες που βγηκα στο μπαλκονι ειδα να τρεχουν νερα κατω απο το λεβητα σε ενα πραγμα μαυρο μακροστενο(βαλβιδα ασφαλειας;). καλεσα και δευτερο υδραυλικο( δεν εχει ερθει ακομα). ο τεχνικος του σερβις δεν ηθελε να ανοιξει το καπακι. η συντηρηση εγινε μεσα νοεμβριου. αν ξαναρθει και ειναι βλαβη στο δοχειο διαστολης για τι κοστος μιλαμε;ευχαριστω εκ των προτερων
λεβητας αεριου με διαρροη νερου
συμβαίνει συχνά να χάσει το δοχείο διαστολής τον απαραίτητο αέρα που πρέπει να έχει η μεμβράνη, ώστε να υποχωρεί στην πίεση του νερού όταν αυτό διαστέλλεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του, όταν ο καυστήρας παίρνει μπροστά. όταν λοιπόν το δοχείο διαστολής του λέβητα καλοριφέρ δεν έχει την σωστή πίεση αέρα, αλλά έχει πολύ περισσότερη ή καθόλου το νερό θερμαινόμενο να αυξάνει την πίεση του και η βαλβίδα ασφαλείας να το *ξερνά* έξω. αν λοιπόν είναι έτσι τα πράγματα και με τον δικό σας λέβητα καλοριφέρ φυσικού αερίου τότε έχουμε τρείς πιθανές εκδοχές, το δοχείο διαστολής να έχει πολύ περισσότερο αέρα από ότι χρειάζεται οπότε θέλει άδειασμα, ή το δοχείο διαστολής θέλει αέρα, ή το δοχείο διαστολής έχει χαλασμένη ή τρύπια μεμβράνη και χρειάζεται αντικατάσταση ή η μεμβράνη αν το δοχείο ανοίγει, ή άλλαγμα όλο το δοχείο με ίδιο εσωτερικά ή και διαφορετικό εξωτερικά της μονάδος.
όσον αφορά το κόστος που ρωτάτε, θα είναι ανάλογο της περίπτωσης και σχετικό με τίς διαπραγματευτικές σας ικανότητες... 6932860310 υδραυλικός γιώργος τρουλλινός άμεση εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την αθήνα και αττική όπως σε αγία βαρβάρα, αγία παρασκευή, άγιο δημήτριο, αγιοι ανάργυροι, αθήνα