κύριε τρουλινέ,εδώ και 2 χρόνια έχουμε εγκαταστήσει στην πολυκατοικία σύστημα αυτόνομης(πετρέλειο) με θερμιδομετρητές.στις 30 απριλίου έκλεισε η κεντρική θέρμανση και έγινε η μέτρηση των θερμίδων από την εταιρεία.σήμερα΄15 οκτωβρίου που έλεγξα τα νούμερα στους θερμιδομετρητές δειχνουν κατανάλωση χωρις να έχει ανοίξει καθόλου η θέρμανση αυτό το διάστημα! και μάλιστα αρκετές θερμίδες! παρακαλώ πολύ μπορείτε να μου πείτε τι μπορεί να συμβαίνει γιατί και άλλα διαμερίσματα έχουν αυτό το πρόβλημα! ευχαριστω πολυ εκ των προτέρων!
συστημα αυτονομης με θερμιδομετρητες
μήπως είχαν μείνει οι ηλεκτροβάνες ή και ο κυκλοφορητής ανοικτά? αν στις 30 απριλίου που έκλεισε η κεντρική θέρμανση κάποιες ηλεκτροβάνες ήταν ανοικτές τότε παρέμειναν ανοικτές όλο το καλοκαίρι με αποτέλεσμα κάποια ροή νερού (λόγω διαφοράς θερμοκρασίας) να καταγράφηκε από τους θερμιδομετρητές. 
τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική , 6932860310. 