καλημερα σασ.εκανα μια εγκατασταση λεβητοστασιου προσφατα ενω η εγκατασταση του σπιτιου προυπηρχε.ειναι 9 σωματα συν το μποιλερ.το συστημα ειναι μονοσωληνιο.τον κυκλοφορητη που μου εφερε ο πελατης δεν τον εχω ξανασυναντησει.ενω η σωληνα του ζεστου καιει κατω στο λβητοστασιο τα σωματα δεν ζεσταινονται ικανοποιητικα δηλαδη δεν καινε.μηπως ειναι μικρος ο κυκλοφορητης?
κυκλοφορητης με μειωμενη αποδοση.
αν ο κυκλοφορητής είναι μικρός ή κάπου υπάρχει βάνα που δεν είναι εντελώς ανοικτή τότε η γραμμή του κρύου θα είναι σχετικά κρύα και το καζάνι θα ανεβάζει γρήγορα θερμοκρασία, αν όμως η γραμμή του κρύου ζεσταίνεται γρήγορα, τότε ή οι διακόπτες (στο μονοσωλήνιο εξωτερικού βρόγχου ) ή τα σώματα είναι λάθος τοποθετημένα ή η ροή του νερού ανάποδη . αν το καζάνι δεν ανεβάζει θερμοκρασία ίσως να είναι μικρό. τέλος αν θερμαίνεται ένας μόνο μέρος της εγκατάστασης πχ το μπόιλερ ίσως να θέλει εξισορρόπηση το δίκτυο. τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική βύρωνας, παλλήνη, αθήνα, καλλιθέα, νέα ιωνία, καισαριανή