καλησπέρα σας
σε λέβητα φυσικου αερίου ο κατασκευαστής {υδραυλικός}εχη βάλη στην εξοδο προς τα σώματα καλοριφέρ σωλήνα μια και μοναδική με διατομή φ16.την ιδια διατομή εχη βάλη και στην επιστροφή.
είναι δυνατόν να λειτουργήση αυτό το κύκλωμα και τι επιπτώσεις θα εχη στην λειτουργία.
ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας
σωληνωσεις καλοριφερ
η κάθε ενεργή διατομή σε συνδυασμό με το συνολικό μήκος του σωλήνα γωνίες, διακόπτες, τριβές κλπ και την ταχύτητα του κυκλοφορητή μας δίνει μια μέγιστη παροχή νερού σε κυβικά μέτρα ανά ώρα που πολλαπλασιαζόμενα με την θερμόκρασία του νερού μας δίνει μιά μέγιστη παροχή θερμίδων που μπορούμε να πάρουμε άν τα σώματα και η πέριξ αυτών θερμοκρασία βοηθούν. δηλαδή το θέμα είναι ρευστό και μεγάλο. στην πράξη τώρα θα λέγαμε ότι με φ16χ1 και μήκος σωλήνων πχ 30 μέτρα μπορούμε να πάρουμε μέχρι 10.000 θερμίδες ανά ώρα. αν τα μέτρα των σωλήνων είναι περσσότερα ή και η ρύθμιση του κυκλφορητη στο λιγο τότε θα πάρουμε λιγότερες θερμίδες. τρουλλινός γιώργος, 693280310. 