θέλω να αφαιρέσω ένα θερμοσίφωνα με boiler, τον έχω αδειάσει, αλλά δεν ξέρω πως να αδειάσω τις σωληνώσεις της (αυτόνομης) θέρμανσης, έχω κλείσει τις ηλεκτροβάνες, μέχρι και τον κεντρικό διακόπτη νερού της πολυκατοικίας αλλά βγάζει συνέχεια νερό, να συνεχίσω έτσι; ή μπορώ να το αδειάσω από τον λέβητα;
αφαίρεση boiler από κεντρική θέρμανση
το μπόιλερ κανονικά θα έπρεπε να έχει στην είσοδο και έξοδο του νερού από το καλοριφέρ δύο βάνες για να μπορεί να απομονωθεί , αν δεν τις έχει πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον στην άλλη άκρη των σωλήνων στο κολεκτέρ, αν όμως δεν υπάρχουν ούτε εκεί βάνες ή δεν κλείνουν στεγανά τότε πρέπει να αδειάσει το νερό όλης της εγκατάστασης. εννοείται ότι πρέπει να είναι κλειστή και η παροχή του κρύου νερού, διαφορετικά σε κάποιες περιπτώσεις τρυπήματος περνά απο εκεί το νερό στο κύκλωμα του καλοριφέρ… τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική , 6932860310. 