κυριε γιωργο γεια σασ.εχω ηλιακο κλειστου κυκλ/τος 160λ με 2 συλεκτεσ.απο την βαλβιδα του δοχειου διαστολης εβγενε λιγο νερο αλλα μονο οταν ειχε ηλιο.εβγαλα το δοχειο και την ταπα στο επανω μερος,ανοιξα τις ταπες στους συλεκτες εφυγαν ολα τα υγρα ξεπλυνα με πολυ πιεση εως οτου βγει καθαρο νερο (στην αρχη ηταν μαυρο).ταπωσα παλι τους συλεκτες εβαλα προπυλενογλυκολη και απεσταγμενο νερο μεχρι να βγει απο την αλλη εξοδο (ο καιρος ηταν συνεφια).εβαλα ταπα 1/2 και στην αλλη μερια δεν εβαλα το δοχειο,εβαλα ασφαλιστικη βαλβιδα 1/2.το προβλημα υπαρχει παλι ο ηλιακος ζεστενει κανονικα αλλα οταν εχει ηλιο και οι συλεκτες ζεστενονται βγαινει λιγο νερο απο το ασφαλιστικο.το βραδυ η οταν εχει συνεφια δεν βγαινει νερο.αναγνωριζω οτι αυτα που γραφω μπερδευουν αλλα ειναι ετσι γιαυτο ζητω την βοηθεια σας λογω της εμπειρια σασ.περιμενω νεα σασ.με τιμη κωστασ.τηλ.2108043610,6979110.674
διερευνηση βλαβης ηλιακου
λοιπόν αν κατάλαβα σωστά η διαρροή εμφανίζεται στην βαλβίδα του κλειστού κυκλώματος. σε αυτή την περίπτωση θα περιμένετε μερικές ημέρες για να δείτε αν η διαρροή σταματήσει δεδομένου ότι μετά από πλήρες γέμισμα του κλειστού κυκλώματος έχουμε μερικές φορές λόγω διαστολών διαρροή από την βαλβίδα αυτή. σε αυτή την περίπτωση μετά από μερικές μέρες θα σταματήσει . αν όμως συνεχίσει τότε έχουμε διαρροή νερού (σε αρχικό στάδιο) από το νερό χρήσης προς το κλειστό κύκλωμα και αυτή η διαρροή σταδιακά θα αυξηθεί , αυτή η διαρροή αλειώνει την αναλογία αντιψυκτικού με αποτέλεσμα να μη υπάρχει η αναγκαία προστασία των συλλεκτών σε περίπτωση παγετού και η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση του μπόιλερ, και σε αυτή την περίπτωση θέλει προσοχή μην μπεί μεγαλύτερη βαλβίδα ασφαλείας γιατί κινδυνεύουν να τρυπήσουν οι συλλέκτες από την πίεση του νερού χρήσης. τρουλλινός γιώργος, υδραυλικός, 6932860310. 