εχουμε σε ενα φρεατιο στην πολυκατοικια αντλια νερου η οποια χαλασε και αγορασαμε καινουργια. δοκιμαζοντας την, δουλευει, αλλα δεν τραβαει νερο καθολου. τι μπορει να συμβαινει?
η αντλια νερου δεν λειτουργει
αν υποθέσουμε ότι δεν είναι χαλασμένη τότε πιθανότατα η σωλήνα εξόδου της αντλίας δεν πηγαίνει ευθεία πάνω ή έστω οριζόντια αλλά κάνει κοιλιά προς τα κάτω και εγκλωβίζει αέρα στην κατάθλιψει επειδή στην κοιλιά κρατά νερό. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική , 6932860310. 