γεια σας.
μπορειται να μου αξιολογησεται την ατομική μονάδα θερμανσης thermostahl comfort 23-69kw)σας παραθετω και το link http://www.thermostahl.gr/product\_detail.jsp?prdid=comfort&extlang=
αξιζει για μια μονοκατοικια 88τμ παροτι που ειναι 5.000 θερμιδες λιγοτερος (20.000) απο τον παλιο λεβητα που ειχα 15ετιας (25.000!

ηθελα να σας ρωτησω και ποσα bar μπορει να αντεξει μια εγκατασταση μονοκατοικιας εφοσον λειτουργει το καλοριφερ! σας ρωτω γιατι οι ενδειξεις του οργανου μου, γραφει 1,7 bar οταν ειναι κλειστο το καλοριφερ και αυξανεται στα 2,7 οταν αναβει!! ειναι σωστο αυτο που λενε οτι οι χαλκοσωληνες αντεχουν μεχρι 3 bar;
σας ευχαριστω εκ' τον προτερων!
αξιολογηση μονάδα θερμανσης thermostahl comfort
δεν μπορώ να ‘αξιολογήσω’ τίποτα, το κάθε τι έχει ‘αξία’ ανάλογα με τις ανάγκες που εξυπηρετεί. αφού είναι μικρότερος ο λέβητας και εάν χρειάζεστε 25000 θερμίδες αυτές οι 5000 θερμίδες θα σας λείψουν, διαφορετικά αν δεν χρειάζεστε 25000 θερμίδες αλλά πχ 15000 θερμίδες τότε η επιλογή από πλευράς οικονομίας είναι λανθασμένη ενώ από πλευράς αμεσότητας και άνεσης στην απόδοση είναι πολύ καλή επιλογή. σε μια μονοκατοικία η πίεση είναι στο 1,5 μπαρ με κρύο νερό και όταν ζεσταθεί να μην ξεπερνά τα 2,2 μπαρ. οι χαλκοσωλήνες του 1 χιλιοστού αντέχουν σε δοκιμή πολλά μπαρ ενώ σε λειτουργία αντέχουν τα 15 μπαρ, όμως ο λέβητας και τα σώματα αντέχουν λιγότερο(όσο λέει ο κατασκευαστής). τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική υμηττό, πικέρμι, μεταμόρφωση, βουλιαγμένη, αμπελόκηποι, αγιοι ανάργυροι