εχω διαρροη νερου απο το δαπεδο που βγαινουν οι σωληνεσ.οταν κλεισω τον κεντρικο εξωτερικο διακοπτη του νερου σταματαει.οταν αναψουν τα καλοριφερ παλι σταματαει.η διαρροη ειναι οταν ο εξωτερικος διακοπτης της εισαγωγης του νερου ειναι ανοιχτος και τα καλοριφερ κλειστα.
διαρροη απο το δαπεδο που βγαινουν οι σωληνες.
κάπου υπάρχει σύγχυση και θα έλεγα να κλείσετε το νερό αναπλήρωσης του καλοριφέρ και να σημειώσετε την στάθμη του νερού στο δοχείο διαστολής αν το κύκλωμα είναι ανοικτού τύπου ή την πίεση του νερού στον αυτόματο πλήρωσης αν είναι κλειστού τύπου. τις σημειώσεις αυτές να τι κάνετε με παγωμένο το νερό του καλοριφέρ. μετά ανάψτε το καλοριφέρ να ζεσταθεί και μετά κλείστε το να παγώσει και ελέγξτε αν έπεσε η στάθμη του νερού από το δοχείο ή αν έπεσε η πίεση από τον αυτόματο πλήρωσης. !είπαμε με κλειστό τον διακόπτη που κάνει αναπλήρωση του νερού στο δίκτυο του καλοριφέρ! και παράλληλα συχνό έλεγχο μην πέσει η στάθμη του νερού ή η πίεση κάτω από τα επιτρεπτά όρια. τώρα αν δείτε μετά από μερικες τέτοιες δοκιμές την στάθμη του νερού ή την πίεση να πέφτει χωρίς να εχετε κάνει εξαέρωση ή άλλη αφαίρεση νερού τότε υποψιαζόμαστε το καλοριφέρ για διαρροή. αν όμως στάθμη ή η πίεση παραμένουν σταθερές όταν παγώνει το νερό τοτε υποψιαζόμαστε την παροχή του νερού ή και άλλη αιτία. όταν τελειώσετε με το ‘πείραμα’ του καλοριφέρ κλείστε τον γενικό του νερού για πολλές ώρες ή μέρες ή κάνετε έλεγχο στεγανότητας με μέτρηση της πίεσης του νερού ενώ η παροχή παραμένει κλειστή. τρουλλινός γιώργος, υδραυλικός, 6932860310. 