έχω το λεβητα στο υπογειο. στο δευτερο οροφο περυσι ειχε δυο-τρια σωματα ζεστα στο πανω μερος καικρυα στο κατω μερος. φετος 4-5 σωματα το ιδιο προβλημα σε συνολο 9 σωματων. η πιεση ειναι 1,7 - 2 bar. κανω εξαερωση αλλα δεν εχει αερα. ο κυκλοφορητης πότε στη 2η και πότε 3η ταχυτητα. τι φταιει?
τα μισα σωματα του καλοριφέρ ζεστα και τα μισα κρυα
τα σώματα του καλοριφέρ, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει (μετά από λίγη ώρα λειτουργίας της μονάδος) να ζεσταθούν κάτι λιγότερο, λόγω απόστασης, από ότι έχει ζεσταθεί το νερό στον λέβητα. και μάλιστα τα σώματα θα είναι πιό ζεστά στο πάνω μέρος τους καθώς μπαίνοντας από εκεί το ζεστό νερό στην συνέχεια ενώ ζεσταίνει τον περιβάλλοντα αέρα αυτό κρυώνει. η διαφορά θερμοκρασίας του πάνω μέρους του σώματος με του κάτω έχει να κάνει με την ταχύτητα που κυκλοφορεί το νερό στό σώμα, αν κυκλοφορεί πολύ αργά τότε η διαφοτά θερμοκρατίας είναι μεγάλη, αν κυκλοφορεί κανονικά ή γρήγορα η διαφορά θερμοκρασίας είναι μικρή. αργά μπρορεί να κυκλοφορεί το νερό όταν ο κυκλοφορητής είναι μικρός, χαλασμένος, σε μικρή σκάλα κλπ, όταν οι διακόπτες των κολεκτέρ αλλά και των των σωμάτων δεν είναι καλά ανοιγμένοι ή σωστα ρυθμισμένοι ώστε να υπάρχει ισορροπία στην ροή του νερού σε σχέση με τους βρόγχους που αποτελούν την εγκατάσταση. επιπλέον αργά κυκλοφορεί το νερό όταν υπάρχει βούλωμα ή στένεμα σωλήνα κάποιου βρόγχου. τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική ντράφι, κρωπία, καλλιθέα, ελληνικό, ανάβυσσο, ίλιο