για σας πριν 2 χρόνια είχα κάνει την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης σε μια μονοκατοικία 4ον επίπεδων ( υπόγειο – ισόγειο – 1ορ – σοφίτα ) 50 μ2 έκαστους, επειδή έχω έλπιση χρημάτων ( είμαι οικοδόμος και έχω κάνη περίπου 80 % προσωπική εργασία ) δεν έχω λέβητα και είχα σύνδεση ένα θερμοσίφωνα 160 λίτρων με 3.800 βατ, αντίσταση σε κλειστό κύκλωμα,( η εγκατάσταση ήταν στο υπόγειο ) είχα σύνδεση μόνο τον ισόγειο – 1ορ – σοφίτα και όλα δούλευαν καλά. το καλοκαίρι αγόρασα ηλιακό 180 λίτρων με αντίσταση 2.800 βατ, και το τοποθέτησα στην σκέπη, έτσι όλη την κατασκευή την ξήλωσα από το υπόγειο και την τοποθέτησα στην σοφίτα , ( ύψος υπόγειο μέχρι στην σοφίτα 12 μετρά 1.8 μετρά μέχρι στο ηλιακό ) και έκανα σύνδεση στο κύκλωμα καταργώντας το θερμοσίφωνα 160 λίτρων , το πρόβλημα είναι το εξής ότι η σοφίτα και 1ορ έχουν κανονικά θέρμανση, ενώ το ισόγειο και στο υπόγειο άρχετε πολύ χλιαρό νερό, ( το σύστημα είναι ενδωδαπεδια θέρμανσης ) με τον κυκλοφορητή στην πρώτη σκάλα στης 800 στροφές ανά λεπτό ( ο κυκλοφορητής είναι dab va 65/180 evo ) πίεση στο κύκλωμα σταθερή, όταν βάζω τον κυκλοφορητή στην δεύτερη σκάλα περίπου 1530 στροφές ανά λεπτό, αρχικά για περιπου 5 – 6 ώρες έρχεται κανονικά ( 45 βαθμούς ) σε όλη την εγκατάσταση από το υπάγω μέχρι στην σοφίτα, αλλά μετά πέφτει η θερμοκρασία ( 32 – 32 βαθμούς ) σε όλο τα σύστημα επειδή δεν προλαβαίνει να ζεσταίνετε το νερό στο μπόιλερ, μήπως υπαρχή κόπιας άλλως κυκλοφορητής για να κάλυψη το ύψος αυτό σε χαμηλές στροφές και αν ναι πιο,….. ευχαριστώ …..
κυκλοφορητής καλοριφέρ, μάλλον πρόβλημα ύψους
δηλαδή έχετε ηλεκτρικό λέβητα καλοριφέρ υποβοηθούμενο από ηλιακό συλλέκτη. για να υπάρχει ομοιομορφη θέρμανση στα σώματα πρέπει να γίνεται η ανάλογη με το μέγεθος κάθς σώματος, παροχή ζεστού νερού, δηλαδή πρέπει να μοιραστει η κυκλοφορία του νερού όμοια σε κάθε όροφο απο βάνες που πρέπει να υπάρχουν αν όροφο και ανά σώμα. το νερό δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί επειδή είναι μικρή η ηλεκτρική αντίσταση . διαφορετικά όσο μεγάλη ταχύτητα και αν έχει ο κυκλοφορητής το επιστρεφόμενο νερό από κάποια στιγμή και μετά θα έπρεπε να μπαίνει ζεστό και έτσι στα γρήγορα θα ζεσταινότανε όπως πριν. ο κυκλοφορητής δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί. μπορεί να μπεί μεγαλύτερη αντίσταση πχ 4000 βατ, η μπορεί να περιοριστεί με βάνα η έξοδος του κυκλοφορητή ή και με by pas ή να περιοριστεί με βάνα η είσοδος στα κυκλώματα θέρμανσης των ορόφων που έχουν περιθώριο να μειωθούν. 6932860310 υδραυλικός γιώργος τρουλλινός άμεση εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την αθήνα και αττική όπως σε υμηττό, φιλοθέη, χαϊδάρι, χαλάνδρι, χολαργός, ψυχικό.