καλησπερα,θελω να μου πειτε σε ηλιακο μαλτεζου με μια υποδοχη στο καζανι για συμπληρωση υγρων πως πρεπει να του συμπηρωσω υγρα και σε τι αναλογια
ηλιακος θερμοσιφωνας κε γεμισμα κλειστου κυκλωματος με αντιψυκτικο.
τα αντιψυκτικά υγρά προστατεύουν το κλειστό κύκλωμα του ηλιακού θερμοσίφωνα από τις καταστροφικές συνέπειες ενός παγετού, και γι αυτό το αντιψυκτικό που βάζουμε πρέπει να προσφέρει αντοχή στις θερμοκρασίες παγετού που μπορεί να παρουσιάσει η περιοχή που έχουμε τον ηλιακό. πχ στην νότια ελλάδα κοντά στην θάλασσα αρκεί προστασία (– 8) βαθμών κελσίου ενώ στην βόρεια χρειάζεται και παραπάνω από (-20) βαθμούς κελσίου. αν το αντιψυκτικό είναι για μεγαλύτερη προστασία από τους βαθμούς που το θέλομε ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή του ώστε με την κατάλληλη διάλυση να καλύπτει τις ανάγκες μας. εννοείται ότι όλο το κλειστό κύκλωμα το γεμίζουμε με το διάλυμα αυτό διότι αν σε οποιοδήποτε διάλυμα βάλουμε σκέτο νερό τότε στο διάλυμα ελαττώνεται η αντιψυκτική του προστασία . γιώργος τρουλλινός , υδραυλικός, τηλ 6932 860310. 