κ. γιωργο θα ηθελα να ρωτησω πως πρεπει να μπει η διαταξη σωληνων χαλκου σε παραλληλη συνδεση με 5 σωματα στη σειρα με τις εξης θερμιδες 1ο (800), 2ο(1000), 3ο(2500), 4ο(2500) και 5ο 2500. δλδ στα 2 πρωτα αν δωσω φ22 μετα για το τριτο να κατεβω φ18 κ στα 2 τελευταια φ15? ευχαριστω!
εγκατασταση καλοριφερ
αυτό με μπερδεύει (σε παραλληλη συνδεση με 5 σωματα στη σειρα). αν είναι μονοσωλήνιο να βάλετε τα μεγάλα σώματα ή μόνα ή με ένα μικρότερο σε ένα βρόγχο με φ16 ή φ18 από το κολεκτέρ , αν είναι δισωλήνιο μέχρι να φτάσει το ζευγάρι παροχή/επιστροφή στο 3ο σώμα με φ22 και μετά τα άλλα 2 με φ 18. και από το ζευγάρι παροχή/επιστροφή μέχρι τα σώματα δηλαδή 1-2 μέτρα με φ15. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική , 6932860310. 