πως θα ριξω την πιεση απο τον αυτοματο πληρωσης?σε λειτουργια φτανει τα 2.3 bar και σε ηρεμια(κρυα νερα)φτανει τα 2 bar.μου βγαζει νερο συνεχεια η βαλβιδα που βρισκεται πριν τον κυκλοφορητη και αμεσως επανω απο το καζανι.αν μπορεις απαντησε μου στο mail.ευχαριστω!!!!!
ρυθμηση αυτοματου πληρωσης
πρακτικά και εφόσον ο αυτόματος πλήρωσης δεν έχει χαλάσει μπορούμε να τον ρυθμίσουμε πχ στα 1,80 bar αφού πρώτα αδειάσουμε νερό από την βάνα αδειάσματος του λέβητα τόσο ώστε να πέσει η πίεση πιο κάτω από αυτή που θέλουμε να βάλουμε πχ στα 1,5 bar τότε αφού βεβαιωθούμε ότι ο αυτόματος πλήρωσης βάζει νερό τον παρατηρούμε ώστε όταν η πίεση φτάσει εκεί που θέλουμε πχ στα 1,80 bar τότε γυρίζουμε την βίδα ρύθμισης του προς το πλην, ώστε ίσα – ίσα να πάψει να βάζει νερό, και αν θέλουμε για επιβεβαίωση αδειάζουμε πάλι το νερό μέχρι τα 1,5 bar και περιμένουμε να ξαναμπεί νερό μέχρι τα 1,80 bar. τώρα όταν το νερό ζεσταθεί η πίεση δεν πρέπει να αυξηθεί παραπάνω από τα 0.5 – 0,7 bar, διαφορετικά το δοχείο διαστολής δεν έχει την κατάλληλη ποσότητα αέρα. γενικά και πρακτικά το κλειστό δοχείο διαστολής του καλοριφέρ πρέπει να έχει τόσο αέρα μέσα ώστε όταν το νερό στον λέβητα είναι κρύο τότε το δοχείο διαστολής να έχει ελάχιστο νερό μέσα του, δηλαδή αν το σηκώσουμε ή το σπρώξουμε να καταλάβουμε ότι έχει λίγο παραπάνω βάρος από ότι όταν ήταν ασύνδετο. προσοχή όμως λίγο παραπάνω βάρος και όχι καθόλου. όσο για την βαλβίδα ασφαλείας αυτή ua πρέπει να ανοίγει όταν η πίεση αυξηθεί πάνω από τα 2,5 bar τρουλλινός γιώργος 6932860310 υδραυλικές εργασίες σε όλη την αθήνα - αττική κρωπία, βούλα, αμπελόκηποι, πεύκη, νέα χαλκηδόνα, ραφήνα