μεσοτοιχία λουτρού με κρεβατοκάμαρα από περνάνε όλες οι σωληνώσεις του λουτρού και στο πάτωμα της αυτές του καλοριφέρ,ο τοίχος της κρεβατοκάμαρας έχει υγρασία ύψος περίπου 50cm σχεδόν σε όλο του το μήκος.πως μπορώ να ανακαλύψω από που είναι η διαρροή χωρίς να γκρεμίσω όλο το λουτρό; οι σωληνώσεις μου είναι πλαστικές μέσα σε σπιράλ , αλλά κακοφτιαγμένες θα έλεγα. ευχαριστώ για το χρόνο σας!
υγρασία στον εξωτερικό του λουτρού τοίχο
στην αρχή πρέπει και μπορείτε σχετικά εύκολα να ανακαλύψετε, αν η διαρροή και η υγρασία είναι από την χρήση της μπανιέρας (νερά που εισχωρούν στους αρμούς των πλακιδίων ή νερά που φεύγουν από την βαλβίδα της μπανιέρας και ποτίζουν τον χώρο κάτω από την μπανιέρα) ή αν η διαρροή και υγρασία είναι από τους σωλήνες που μεταφέρουν το νερό, ζεστό η κρύο. ) ή αν η διαρροή και υγρασία είναι από τους σωλήνες που μεταφέρουν το νερό του καλοριφέρ. αν αποδειχθεί ότι η διαρροή είναι από τους αρμούς δεν χρειάζεται να γκρεμίσετε το λουτρό αρκεί να ξαναφτιάξετε τους αρμούς, αν το πρόβλημα είναι από την αποχέτευση (στην περίπτωση αυτή λίγο απίθανο) πάλι δεν θα γκρεμίσετε το λουτρό αλλά ένα δύο πλακάκια κοντά στην βαλβίδα της μπανιέρας. αν πάλι αποδειχθεί, ότι η διαρροή είναι από τους σωλήνες που μεταφέρουν το ζεστό – κρύο νερό ή το νερό του καλοριφέρ (οι σωληνώσεις μου είναι πλαστικές μέσα σε σπιράλ) πάλι δεν χρειάζεται να γκρεμίσετε το λουτρό αρκεί να αντικατασταθεί ο τρύπιος πλαστικός σωλήνας μέσα από το σπιράλ. ο έλεγχος στεγανότητας των πλαστικών σωλήνων γίνεται με μανόμετρο και χαμηλό πρεσάρισμα , ο έλεγχος των αρμών ή της βαλβίδας με μικρή τρύπα σε τοίχο που ακουμπά η μπανιέρα. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική , 6932860310. 