καλησπέρα.πήγαμε σε ενα καινούργιο σπίτι οπού ο θερμοσίφωνας ζέσταινε λίγο οπότε ο άντρας μου ανεβασε την θερμοκρασια απο 70 σε 80..και άρχισε να στάζει νερό απο την βαλβίδα ασφαλειάς..οποτε τον ξανακατεβάσαμε στην αρχικη του θερμοκρασία και όλα καλα..θέλω να ρωτήσω τι ήταν αυτό που συναίβει και να μην το κσανεπιχειρήσουμε???και μια δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι οτι μια μέρα κλειστηκε ο διακόπτησ παροχής νερού στο θερμοσίφωνα κατα λάθος...και ενώ ο θερμοσίφωνας ήταν αναμμένος μετά απο ώρα το πήραμε χαμπάρι και ανόιξαμε αμέσως τον διακόπτη και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος..θα μποούσε να είχε συμβεί κάτι αν τον αφήναμε αναμμένο για περισσότερη ώρα?ευχαριστω!!
θερμοσίφωνας με διαρροή απο βαλβίδα ασφαλείας.
τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα να τον έχετε από 65 – 75 βαθμούς εκτός και αν υπάρχει λόγος για κάτι άλλο. τώρα αν πχ οι 65 βαθμοί είναι πολλοί μπορείτε να κλείσετε την ασφάλεια του θερμοσίφωνα νωρίτερα πριν φτάσει στους 65. η βαλβίδα ασφαλείας του θερμοσίφωνα σε κάποιους θερμοσίφωνες στάζει κατά την διάρκεια του ζεστάματος και αν έχετε βάλει χαμηλά τον θερμοστάτη αυτός σταματά το ζέσταμα και η βαλβίδα του θερμοσίφωνα μεν δεν στάζει όπως δεν στάζει και όταν έχετε την ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα κλειστή όμως έτσι το νερό δεν ζεσταίνεται . αν βάλετε τον θερμοστάτη στους 65 – 75 και η βαλβίδα ασφαλείας στάζει μπορείτε να το αντιμετωπίσετε με διάφορους τρόπους που προτείνουν διάφοροι, όπως και εγώ που αν μου το αναθέσετε πιθανότατα να σας το φτιάξω. ο διακόπτης του νερού του θερμοσίφωνα πρέπει να είναι ανοικτός και να υπάρχει παροχή νερού στον θερμοσίφωνα κάθε φορά που αυτός θερμαίνεται με το ρεύμα. μία τυπικά σωστή εγκατάσταση θερμοσίφωνα που έχει βαλβίδα ασφαλείας 10 – 12 bar θεωρητικά δεν μπορεί να κάνει έκρηξη αν παραμείνει με ανοικτό το ρεύμα και με κλειστό τον διακόπτη του νερού γιατί στα 10 -12 bar θα εκτονώσει την πίεση από την βαλβίδα ασφαλείας. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός, αθήνα , αττική, 6932860310. 