εχει συνδεθεί τζάκι καλοριφέρ στο υπάρχον σύστημα παράλληλα με το λεβητα πετρελαίου. με το πετρέλαιο λειτουργούν όλα και καίνε όλα τα καλοριφέρ. με το τζάκι έχουμε κλείσει και 2 σώματα λόγω που είναι κοντά στο τζάκι και δεν ζεσταίνει ολόκληρα και στον πάνω όροφο λιγότερο από μισό. 

εξ αερισμο έχω κάνει πολλές φορές όλα βγαζουν νερό. το σώμα με τη χειρότερη απόδοση που βρίσκετε σχεδόν δυο μέτρα από κάτω το ανοιχτό δοχ. όταν κάνω εξ αερισμο δεν βγάζει τίποτα, ούτε αερα! 
έφερα άλλον υδραυλικό μου λέει ο κυκλοφορητης hansa uhp 32-6s του τζακιού δεν είναι καλός. μου τον βάζει από μεσαία στην τρίτη σκάλα και είναι ελάχιστα καλύτερα αλλά ακόμα δράμα η κατάσταση. 

ο κυκλοφορητης του λέβητας πετρελαίου είναι groundfos ups 25-55.
άλλος υδραυλικούς μου λέει να το κάνουμε με κλειστό δοχείο και θα δουλέψει. ποιον να πιστέψω?
ευχαριστω πολύ.
ζεστάινει το μισό καλοριφέρ
όταν λέτε από την μεσαία σκάλα στην τρίτη λέτε την πιό μικρή ή την πιό μεγάλη?. για το πρόβλημα του σώματος που δεν βγάζει ούτε νερό ούτε αέρα όταν δουλεύει ο κυκλοφορητής όταν δεν δουλεύει θα πρέπει να βγάζει κανονικά νερό διαφορετικά έχετε πρόβλημα με την θέση και το ύψος του δοχείου διαστολής, πριν βάλετε κλειστό δοχείο διαστολής και εφόσον ο κυκλοφορητής είναι τοποθετημένος στην είσοδο του λέβητα να τον τοποθετήσετε στην έξοδο και αν δεν λυθεί το πρόβλημα με την εξαέρωση του σώματος μόνο τότε να βάλετε κλειστό δοχείο διαστολής. τότε με την παραπάνω πίεση του κλειστού κυκλώματος θα υπάρχει νερό παντού κατά την λειτουργία του κυκλοφορητή. το αν θα ζεσταθεί όμως ή όχι το σπίτι εξαρτάται και από την ισχύ του ξυλολέβητα σε θερμίδες και από το πόσο αυτή η ισχύς κυκλοφορεί με άνεση στο δίκτυο της εγκατάστασης. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική , 6932860310. 