καλημέρα και συγχαρητηρια για την υπομονη που έχετε να απαντάτε στα ερωτήματα-προβλήματα του κόσμου που σας έχει ανάγκη. το δικό μου πρόβλημα είναι το εξής: ακριβώς μετά το οριζόντιο μπουρί φ80 που βγαίνει από τη σόμπα το οποίο είναι 50 εκατοστά,έχω γωνία 45 μοιρων και μετά μπουρια φ80 10μέτρων που βγαίνουν στον φωταγωγό λόγω που μένω σε πολυκατοικία. αυτα τα 10 μέτρα είναι όλα κατακόρυφα μέχρι που βγαίνουν στην ταράτσα. εχει τοποθετηθεί σωστα,ή πρεπει να κάνω κάτι αλλο? αλλοι μου λένε ότι η διάμετρος είναι μικρη(φ80) για τόσα μέτρα, αλλοι μου λένε ότι πρέπει να κάνουν τα μπουρια ένα ς περιπου στα 5 μέτρα, δεν ξέρω ακριβως τι να κάνω... ευχαριστώ εκ των προτέρων.....
καμιναδα σομπα-λεβητα πελλετ
τυπικά μιά καμινάδα πρέπει να είναι μονωμένη (διαφορετικά παγώνουν τα καυσαέρια και δεν φεύγουν ή αναγκαζόμαστε να κάνουμε μεγαλύτερη καύση για να έχουμε πυρωμένα καυσαέρια άρα και απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον), το κάθετο τμήμα της καμινάδας πρέπει να ξεπερνά τα 15 μέτρα (για να ωφεληθούμε από το φαινόμενο του ελκυσμού) ενώ το οριζόντιο κομμάτι της καμινάδας πρέπει να έχει ανοδική πορεία και μικρό μήκος. τώρα αν ο κατασκευαστής του λέβητα ή της σόμπας προτείνει διάμετρο καμινάδας φ80 τότε και εφόσον δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα αφήνουμε την καμινάδα στο φ80. μία μεγαλύτερη σε διάμετρο καμινάδα απευθύνεται σε έναν μεγαλύτερο λέβητα ή σόμπα. άν μία μονωμένη καμινάδα ψηλώσει αυξάνει τον ελκυσμό της, δηλαδή τραβά το καυσαέριο σαν να της έχουμε βάλει μοτέρ, δηλαδή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγαλύτερου λέβητα ή σόμπας, ή μπορεί μια μεγάλου μήκους καμινάδα να κατασκευαστεί με μικρότερη διάμετρο κατόπιν βέβαια των απαραίτητων υπολογισμών. τυχαίες αυξομειώσεις της διαμέτρου τμήματος του οριζόντιου ή του κάθετου μέρους πολλές φορές έχουν σαν αποτέλεσμα υγροποιήσεις και συγκέντρωση στερεοποιημένου καυσαερίου. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός, αθήνα, αττική, 6932860310. 