ο ηλιακός μου παρουσιάζει διαρροή από το ασφαλιστικό, όμως ζεσταίνει κανονικά νερό. τι μπορώ να κάνω;
διαρροή ηλιακου από ασφαλιστικό
οι ηλιακοί θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος διπλής ενέργειας έχουν 2 βαλβίδες ασφαλείας. η πρώτη είναι στην εισαγωγή του κρύου νερού και η δεύτερη είναι στην τάπα του κλειστού κυκλώματος του αντιψυκτικού. αν στάζει η πρώτη θέλει έλεγχο να βρεθεί η αιτία (παλαιότητα ή υπερπίεση συνήθως). αν στάζει η δεύτερη του αντιψυκτικού, τότε έχει τρυπήσει το μπόιλερ , και καλό είναι να ξεβιδώσετε την βαλβίδα για να μην ζορίζονται οι συλλέκτες μέχρι να αλλάξετε το μπόιλερ. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική , 6932860310. 