καλημερα σασ.εκανα μια εγκατασταση λεβητοστασιου προσφατα ενω η εγκατασταση του σπιτιου προυπηρχε.ειναι 9 σωματα συν το μποιλερ.το συστημα ειναι μονοσωληνιο.τον κυκλοφορητη που μου εφερε ο πελατης δεν τον εχω ξανασυναντησει.ενω η σωληνα του ζεστου καιει κατω στο λβητοστασιο τα σωματα δεν ζεσταινονται ικανοποιητικα δηλαδη δεν καινε.μηπως ειναι μικρος ο κυκλοφορητης?
κυκλοφορητης με μειωμενη αποδοση.
αν ο κυκλοφορητής είναι μικρός ή κάπου υπάρχει βάνα που δεν είναι εντελώς ανοικτή τότε η γραμμή του κρύου θα είναι σχετικά κρύα και το καζάνι θα ανεβάζει γρήγορα θερμοκρασία, αν όμως η γραμμή του κρύου ζεσταίνεται γρήγορα, τότε ή οι διακόπτες (στο μονοσωλήνιο εξωτερικού βρόγχου ) ή τα σώματα είναι λάθος τοποθετημένα ή η ροή του νερού ανάποδη . αν το καζάνι δεν ανεβάζει θερμοκρασία ίσως να είναι μικρό. τέλος αν θερμαίνεται ένας μόνο μέρος της εγκατάστασης πχ το μπόιλερ ίσως να θέλει εξισορρόπηση το δίκτυο. τρουλλινός γιώργος , υδραυλικός , αθήνα , αττική , 6932860310. 