Art. 24. -  1. Production par un système à effet Joule.
    Les pertes de stockage du système de référence sont calculées en prenant une constante de refroidissement Cr des chauffe-eau, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litre, égale à :
    - si V inférieure ou égale à 500 : Cr = 1,25.V-0,33 ;
    - si V supérieure à 500 : Cr = 2.V-0,4.