7.4.2 Production d’eau chaude sanitaire individuelle électrique Dispositions à évaluer ou à inspecter Tâches Procédures d’inspection sur site Appareils de production Identification de l’appareil de • Chauffe-eau électrique à accumulation : ce chauffe-eau est un ballon électrique à d’eau chaude sanitaire production d’eau chaude accumulation composé d’une résistance électrique et d’un thermostat de régulation. électrique sanitaire (électrique) Il chauffe l’eau à une température de stockage de l’ordre de 55 °C. Ces chauffe-eau peuvent être verticaux, muraux, sur socle, ou horizontaux. La cuve isolée (injection de mousse) lui permet de garder l’eau à une température constante. Leur capacité de stockage varie de 75 à 450 litres. Ce chauffe-eau est généralement conçu pour fonctionner avec le dispositif d’asservissement tarifaire heures creuses de l’abonnement du fournisseur d’électricité (accumulation de nuit et restitution de la capacité réchauffée dans la journée en fonction des besoins, et une relance manuelle pour un fonction- nement momentané). Si tel n’était pas le cas à chaque tirage d’eau chaude dans la journée, le chauffe-eau régénère l’eau chaude pendant les heures pleines (en permanence). On peut trouver également des chauffe-eau à double puissance de capacité de 75 à 150 litres comportant deux résistances électriques. Pour les besoins habituels d’eau chaude sanitaire, la première résistance fonctionne en heures creuses comme un ballon électrique à accumulation. Pour les jours de fortes consommations, la seconde résistance réchauffe très rapidement tout ou partie du volume de stockage. On peut trouver également des chauffe-eau à chauffe accélérée de capacité de 75 à 200 litres permettant le chauffage de l’ensemble du volume d’eau chaude stockée pendant une durée réduite. • Chauffe-eau électrique à accumulation de faible capacité : ce chauffe-eau est un ballon électrique à accumulation de faible capacité de 15, 30 à 50 litres et réservé à des usages limités d’un ou deux points de puisage (usage évier, lavabo). Ce chauffe-eau n’est pas asservi aux dispositifs tarifaires heures creuses. • Chauffe-eau électrique instantané : ce chauffe-eau instantané est constitué d’un tube équipé d’une résistance chauffante électrique dans laquelle circule l’eau qui s’échauffe au contact de la résistance. Celle-ci ne chauffe que lorsque l’eau circule et il n’y a donc pas de stockage. Ce chauffe-eau à débit d’eau chaude limité, ne peut desservir qu’un seul point de puisage avec des besoins limités. 51 GUIDE INSPECTION SUR SITE PROCÉDURE D’INSPECTION SUR SITE PRODUCTION D’ECS
387134