URPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQU OXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THE QUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSIO OXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQ URPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THERMIQUE SURPRESSION TOXIQUE THE 78 Les travaux de renforcement de l’étanchéité à l’air de la porte intérieure donnant accès au local de confinement, sont obligatoires dès lors que le dispositif de mesure de la perméabilité à l’air du local est placé dans son encadrement. En effet, le test de perméabilité à l’air n’évalue alors pas les fuites passant par cet ouvrant. Le remplacement d’une porte interviendra dès lors que son état ne permet pas l’atteinte de l’objectif par des seuls travaux de renforcement (voir fiche Port.02). Documents de référence Mise en œuvre des travaux Port.03 Porte intérieure du local de confinement – Changement du bloc porte Points de vigilance / Observations Réglementations w Aération des logements : Les logements doivent être de manière générale aérés (arrêté du 24 mars 1982), ainsi que pour répondre à la sécurité applicable aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbure liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation (arrêté du 2 août 1977), et à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone (arrêté du 23 février 2009). w Amiante : Les menuiseries existantes peuvent contenir des matériaux amiantés (code de la santé publique et code du travail). Dimensionnement 1. Changement de l’ouvrant seul : • remplacement par un ouvrant étanche à l’air, mono bloc et à âme pleine (y compris serrurerie étanche à l’air) ; • pose de joints périphériques à lèvres ou à écrasement aux liaisons d’appuis entre les ouvrants et les dormants ; • pose d’un système d’étanchéité à l’air en partie basse tel que plinthe automatique de bas de porte compris dans l’ouvrant, barre d’étanchéité fixée au sol (seuil suisse) ou tout autre dispositif assurant une étanchéité à l’air au niveau du sol, à la fermeture ; • jointoiement des liaisons du cadre en place sur les cloisons ; • colmatage jointif de traversées éventuelles du dormant (câbles...). 2. Changement complet du bloc porte : • dépose de la menuiserie existante et reprise de la cloison ou du mur sur les côtés de la nouvelle menuiserie ; • pose d’un bloc porte étanche constitué d’un ouvrant mono bloc et à âme pleine, avec joints et serrurerie étanche ; • pose d’un système d’étanchéité à l’air en partie basse tel que plinthe automatique de bas de porte compris dans l’ouvrant, barre d’étanchéité fixée au sol (seuil suisse) ou tout autre dispositif assurant une étanchéité à l’air au niveau du sol, à la fermeture ; • fixation de la nouvelle menuiserie aux murs, cloisons et sol ; • rétablissement de liaisons étanches à l’air de la nouvelle menuiserie aux murs et cloisons ; • réfections de revêtements de mur, cloison et sol. Quels autres travaux de prévention en lien avec cette fiche ou avec d’autres effets ? w Ventilation : Lorsque la pièce de confinement fait partie d’un système de ventilation par balayage de pièce à pièce, il y a lieu de maintenir en situation normale cette circulation d’air. L’ouvrant doit alors être équipé d’une grille de transfert d’air obturable parfaitement jointée sur la porte, et située en partie basse (voir fiche Equip.04). w Les barres d’étanchéité fixées au sol sont plutôt à éviter pour cause de détérioration rapide et de problème d’accessibilité (ressaut). Lors d’un remplacement de porte, il est préférable de retenir un dispositif d’étanchéité de bas de porte intégré, type plinthe automatique. Éléments d’appréciation de la pertinence des travaux Janvier 2014
451826