تشخيص المشكلة إضافة الفريون لمكيف الهواء الاستخدام السليم لسائل التبريد
يدل ذلك على ضرورة إضافة سائل تبريد، مع العلم أن عطب منظم الحرارة يؤدي لنفس المشكلة. إن كانت المشكلة في نقص سائل التبريد فسيصير الهواء أدفأ بمرور الوقت، حيث أن المكيف يستمر في تسريب سائل التبريد. أما إن كان العطل في منظم الحرارة أو غيره فعلى الأغلب ستتذبذب درجة الحرارة بشدة. افحص الفتحة الأمامية للمكيف، فإن وجدت ثلجًا متراكمًا على المواسير دل ذلك على تسرب سائل التبريد، وهي مسألة لا بد من أن يصلحها فني تبريد محترف إن كنت تود لها حلًا قاطعًا. أما إن أضفت سائل التبريد دون إصلاح سبب التسريب فقد تتسبب في إتلاف مكيف الهواء. تفقد الأرضية أسفل المكيف فإن وجدت ماءً متراكمًا دل ذلك على أن الثلج قد غطى ملف التبريد ثم ذاب وتساقط. يمكن للماء أن يتلف المكيف ويعقد مشكلتك، لذا يستحسن أن تطلب من الفني أن يعالج تلك المسألة. يجب إحكام ربط مكيفات الهواء لمنع أي تسريب، لكن إن كنت في حاجة لإعادة ملء خزان الفريون فلا بد أن هناك تسريب، والذي سيظل موجودًا حتى تصلح سبب المشكلة. إضافة مزيد من سائل التبريد ما هو إلا حل مؤقت سيؤدي إلى إتلاف مكيفك بعد حين. ينصح أن تستخدم فنيًا مختصًا لملء خزان الفريون؛ لما ينطوي عليه ذاك الفعل من خطر ولأن إجراءه على نحو خاطئ قد يتلف المكيف. قانونيًا، يسمح لأصحاب المنازل بإضافة الفريون إلى دوائر تبريدهم، لكن إن استأجروا أحدًا تُلزمهم وكالات حماية البيئة في بعض الدول أن يكون فنيًا مرخصًا. إن أبيت إلا أن تفعلها بنفسك فكن شديد الحرص، فالتعامل غير السليم مع الفريون قد يؤدي إلى الانفجار أو إتلاف الممتلكات ناهيك عن الإصابة والموت اللحظي. أطفئ منظم الحرارة في مكيفك ثم توجه إلى المكيف نفسه، فإن كان به مصهر فافصله، أو إن كان به مفتاح فأطفئه. ثمة ثلاث فتحات في المكيف ليتصل بها المقياس: واحدة عن اليمين وأخرى عن الشمال وثالثة في الوسط، صل بالخرطوم الأزرق بين فتحة الضغط المنخفض في المقياس وتلك التي على اليسار، وبالأحمر بين فتحة الضغط المرتفع وتلك التي على اليمين. دع الفتحة الوسطى مفتوحة للآن، فهي التي ستصل بها الخرطوم الأصفر لسكب السائل في دائرة التبريد. بعد تشغيل المكيف انتظر بعض الوقت حتى يستقر في عمله، فلن تحصل على قراءة دقيقة من المقياس إلا حينئذٍ. صل بالخرطوم الأصفر بين صمام الوعاء والصمام الأوسط في المقياس، ستجد في أسفل الوعاء مقبضًا صغيرًا أدره عدة مرات حتى يبدأ الفريون في التدفق. الصمام الأوسط هو ذاك الذي بين الوصلتين الزرقاء والحمراء. افتحه لثوان ثم أغلقه، وكرر تلك العملية مرارًا، فأنت تود للفريون أن يتدفق إلى المكيف بكميات صغيرة حتى تصل درجة حرارته إلى حد السيولة المرجوة. وهي تلك المذكورة على اللوحة المثبتة على المكيف، راقب درجة الحرارة على المقياس حتى تعلم متى يجب أن تغلق الصمام. على سبيل المثال قد تقول اللوحة شيئًا نحو: "درجة حرارة الفريون المطلوبة: -12 درجةً مئويةً". ما إن تصل لدرجة الحرارة المرجوة أغلق الصمام وأدر مقبض الوعاء في الاتجاه المعاكس لمنع سائل التبريد من السريان راجعًا إلى الخرطوم، وكذلك افصل كل خراطيم المقياس عن المكيف. إذا كان المكيف يعمل في أثناء تلك العملية فلا حاجة لإعادة تشغيله بعد إضافة الفريون. يمكنك أن تشتري كاشف تسريب إلكتروني من أغلب محلات المعدات المنزلية أو عبر الإنترنت، ورغم أن كل كاشف يختلف عن الآخر قليلًا يجب أن تمرره على كل المكيف باحثًا عن أية تسريبات. إن شعرت أنك غير مؤهل لفعل ذلك، فاستدعِ فني تبريد مرخصًا لإجراء الاختبار من أجلك. نظف مرشح الهواء وعجلة المروحة وملفَيّ التبخير والتكثيف قبل أن تضيف الفريون؛ فإضافته إلى مكيف متسخ الأجزاء قد يؤدي إلى إتلافه. وضع سائل تبريد غير مناسب قد يشعل حريقًا يعرضك لخطر الإصابة ويتلف المكيف، لذا تفقد دليل المستخدم لتعلم إلى أي سائل ستحتاج، فإن أضعته فتفقد اللوحة الملصقة على المكيف بحثًا عن تلك المعلومات، واعلم أن أشهر سائلي تبريد هما (R-22 آر-22 (بالإنجليزية: R-22) و آر 410 إيه (بالإنجليزية: R410A).  يغلب استخدام آر-22 (بالإنجليزية: R-22) في المكيفات القديمة، ويجري استبداله مع الوقت لأنه يتسبب في تآكل طبقة الأوزون.  إن كان آر-22 (بالإنجليزية: R-22) هو السائل الذي يسربه مكيفك فلا بد أن تحل المشكلة بأسرع ما يمكن، حيث أن إجراءات استبداله تؤدي إلى نقص كمياته وزيادة ثمنه باستمرار. ارتد نظارات وقائية وقفازات سميكة ولا تستنشق الفريون مطلقًا فذاك سيودي بحياتك في التو واللحظة، واعلم أن بعض السوائل المبردة تتطلب وقايةً خاصةً لتنفسك؛ لذا يرجى قراءةُ ما أرفق بالعبوة من تعليمات قبل فتحها.  إن لامس الفريون بشرتك فاغسلها بالماء وزر طبيبًا على الفور. يتسبب كل من سائلي آر-717 (بالإنجليزية: R-717) و آر-764 (بالإنجليزية: R-764) في إثارة العينين والرئتين، كما أن آر-717 (بالإنجليزية: R-717) قابل للاشتعال أيضًا؛ لذا تعامل معه بحذر. في دوائر التبريد ينجذب الفريون السائل للمنطقة الأبرد بين ملف التبريد ووحدة التكثيف الخارجية، فإن قلت درجة الحرارة الخارجية عن 13 درجةً مئويةً كانت وحدة التكثيف هي أبرد موضع في الدائرة على الأرجح ولن يتصرف الفريون على نحو سليم في تلك الحالة.
تفقد ما إذا كانت الفتحات تُخرج هواءً ساخنًا. تفقد وجود ثلج على ملف التبريد. ابحث عن تراكم الماء أسفل المكيف. استأجر فنيًا لمعالجة أية تسريبات. استأجر فنيًا مختصًا. أطفئ منظمَ الحرارة فالمكيف. ثبت أطراف المقياس في أماكنها بالمكيف. أعد تشغيل المكيف بعد 15 دقيقة. أدر الصمام السفلي لفتح وعاء الفريون. افتح صمام الضغط المنخفض. راقب المقياس حتى يقرأ درجة الحرارة المطلوبة. أغلق الصمام وافصل مقياس الضغط. تفحص المكيف بحثًا عن أي تسريب. قم بصيانة روتينية قبل إضافة الفريون. اختر سائل تبريد يناسب مكيفك. احمِ عينيك وبشرتك ورئتيك. تأكد أن درجة الحرارة الخارجية تزيد عن 13 درجةً مئويةً.
https://www.wikihow.com/Put-Freon-in-an-AC-Unit https://www.wikihow.com/Put-Freon-in-an-AC-Unit https://www.wikihow.com/Put-Freon-in-an-AC-Unit
Diagnosing the Problem Adding Freon to the AC Unit Using Refrigerant Properly