فهم قوانين عمل مكيف الهواء تفقد النظام إعادة شحن مكيف الهواء حدد ما تحتاجه
حتى الآن ما من قانون في وطننا العربي يحدد ما يمكن أن يفعله مواطنٌ بمكيفه، لكن بالتأكيد هنالك قوانين تتطلب شهادات احترافية وتراخيص لمزاولة هذا العمل. فحتى لو وجدت مصدرًا لشراء تلك المواد على الإنترنت في مواقع مثل سوق دوت كوم أو إيباي ربما يظلّ شرائها الفعلي غير قانوني في بلدك، أي يجب عليك تفقد القوانين المنظمة لشراء هذه المواد في الدولة التي تقيم بها.  إن إجراء الصيانة القياسية أولًا على مكيف الهواء قبل إعادة شحنه أمرٌ مهمٌ للغاية.   استبدل مرشح الهواء. نظف كلّ من المكثف والمبخر؛ فقد تجد مشاكل من قبل نقص مادة التبريد بالوحدة إذا كان أيٌ منهما متسخًا. قد تتلف الوحدة كلها إذا أضفت المبرد تحت هذه الظروف. يجب أن يحرك هذا هواءً كافيًا خلال الملفات للتعامل مع الحرارة الناتجة (المطرودة من بيتك) عند تشغيل مكيف الهواء. لن يغير نقص العزل ووصلات الأنابيب المسربة والوصلات الكهربية الضعيفة والمشاكل الصغيرة الأخرى متطلبات نظام تكييف الهواء من المبرد لكنها قد تقلل فعالية النظام. أغلق وحدة تكييف الهواء أولًا لإعادة شحن المبرد في المكيف ثم اتبع الخطوات الموضحة أدناه: يكون خرطوم الضغط المنخفض أزرق اللون في العادة ويتصل بخط السحب وهو أكبر الأنبوبين. ويكون خرطوم الضغط العالي أحمر اللون بشكل عام ويتصل بالخط السائل وهو أصغر الأنبوبين. دعه يعمل لـ 15دقيقةً على الأقل حتى يستطيع النظام بلوغ حالة تشغيل مستقرة. سيمنحك هذا تحليلًا نسبيًا لأداء النظام بالقياسات التالية:   درجة حرارة الهواء بالخارج درجة حرارة الهواء العائد عند الفرن/ معالج الهواء درجة حرارة خط السحب درجة حرارة خط السائل سيكون هناك ملصقٌ بداخل الغطاء الكهربائي يشرح التعليمات الخاصة بالوحدة في الأنواع الحديثة منها. سيخبرك تمامًا كيف تقيس الإحماء أو التبريد الدوني؛ كما سيمنحك مخططًا بالقيم المعبرة عنها بالنسبة لدرجة حرارة محددة في الخارج. راجع مخطط عملية الشحن في وحدتك لتحديد نوع أداة القياس التي يستخدمها نظامك. إما أن يكون صمام تمدد ثرموستاتي أو فوهة محددة.   استخدم القيم التالية إذا كان نظامك يستخدم صمام تمدد ثيرموستاتي:  إحماء في النظام: -7س تبريد دوني في النظام -4ْ س   يمكنك استخدام الجدول الموجود أدناه كدليل إذا كان نظامك يستخدم فوهةً مقيدة. إنه يحتوي قيم الإحماء الموصى بها بالنسبة لدرجات حرارة محددة داخل البيت وخارجه: ارسم خطًا من درجة الحرارة الخارجية نزولًا إلى درجة حرارة الهواء العائد لإيجاد قيمة الإحماء المطلوبة. القيمة الموجودة في ذلك الصف/العمود هي درجة الإحماء المطلوبة. ابحث عن وجود تسريب وأصلحه إذا أظهرت الاختبارات أن المبرد مطلوب. يمكن أن يوجد التسرب حول أي وصلات أو ربطات:   الوصلات الملحومة منافذ الضغط روابط الأنابيب الملولبة أي مكان قد تهتز فيه خطوط التبريد أو تحتك بهيكل الوحدة أو المكونات الأخرى. لا تنقر على وعاء المبرد لأن هذا سيدخل سائل التبريد في جانب السحب من الكومبرسور ويمكن أن يسبب تلف الوحدة. أدخل المبرد في خط السحب للنظام ببطء وبكميات صغيرة واترك النظام يستقر لمدة 5-10 دقائق بين مرات إضافة المبرد. يضاف المبرد بالوزن وفقًا لمواصفات النظام عند شحن نظام جديد أو إعادة شحن نظام مفرغ، لكن تقليم وحدة أو الإضافة إلى شحن مبرد موجود حاليًا هو أقل دقة.  تفقد قراءات الضغط والحرارة وحدد ما إذا كنت بحاجة للمزيد من مادة التبريد. كرر حتى يبدو كل شيء طبيعيًا. افصل الكهرباء عن الوحدة عندما يكمل مكيف الهواء دورةً واحدةً وأبعد العدادات. يمكن فعل ذلك بمراجعة دليل تشغيل الجهاز والذي يوجد عادةً داخل صندوق التحكم الكهربي أو وحدة التحكم بالهواء. كما أن هناك ملصقٌ بمواصفات التصنيع موجودٌ على خزانة الوحدة لدى العديد من الأنظمة. المبردات التي يشيع استخدامها في الأنظمة الحديثة هي 22 (HCFC-22)and R410A وتباع تحت أسماء مثل SUVA410A وبورون. هذا مهمٌ للتأكد من حصولك على نوع المبرد الصحيح وأنبوب الشحن الصحيح المعد للشحن. يمكن تجهيز وصلات شريدر الموسعة المعكوسة العادية بموائم وصل سريع لتقليل فقد مادة التبريد خلال عملية التوصيل وستقلل احتمالات الإصابة الناتجة عن ملامسة المبرد السائل لبشرتك أثناء تلك العملية. كن على وعي بأن المبرد تحت ضغط مرتفع -حتى مع إطفاء النظام- وأنه خطرٌ أيًا كان نوع الوصلات التي تستخدمها. تعتبر الثرموستات والدائرة المتصلة بها مفتاح التشغيل والفصل لنظامك. ستقوم بإطفاء الوحدة نفسها في الخطوة التالية، على الرغم أنه من الأفضل بدء وإيقاف الوحدة باستخدام الثرموستات وليس بفصلها؛ إذ أن هذا ليس الغرض من الفصل. يجب أن تكون الوحدة الخارجية مجهزةً بمنصهر أو قاطع للتيار ويقع قرب الوحدة. أزل المنصهرات أو افصل القاطع قبل الاستمرار.   قم بتعليق العدادات وفقًا للتعليمات مع إطفاء وحدة تكييف الهواء. سيكون هذا بالجانب منخفض الضغط (الخرطوم الصغير/ الخرطوم الأزرق) من العدادات والجانب مرتفع الضغط من النظام (الخرطوم الأحمر). قد لا يكون هناك خراطيم ملونةٌ مرمزةٌ للعدادات المتشعبة القديمة وعادةً ما يكون خرطوم ووصلة الضغط المنخفض على اليسار مواجهةً للعداد والضغط العالي إلى اليمين وخرطوم الإمداد –المتصل بخزان المبرد أو مضخة التفريغ أو الملحقات الأخرى – في المنتصف. شغل مكيف الهواء عند تعليق العدادات وانتظر 15 دقيقةً حتى يستقر النظام. يجب أن يكون العداد الأزرق قد انخفض إذا كان النظام بحاجة إلى إعادة الشحن.   استخدم عداد درجة الحرارة مع إبرة متصلة بجانب الضغط المنخفض - أو خط العودة – وهو أكبر السلكين لإثبات ذلك. أعد الشحن إذا كانت درجات الحرارة على العداد الأزرق لا تقابل الرقم الذي ينصح به في مواصفات التصنيع على الجهاز. استخدم العداد الزجاجي. هناك طريقةٌ أخرى لتحديد ما إذا كان النظام يحتاج إعادة شحن وتستخدم العداد الزجاجي على الوحدة. إن العديد من الوحدات السكنية غير مجهزة بعدادات زجاجية لكنها ستكون على الجهة الخارجية من وحدتك – إذا توافرت لديك - على خط العودة بين المجفف المباشر والكومبرسور. انظر داخل العداد الزجاجي أثناء عمل الوحدة بعدما تحدد مكانه وتنظف منفذ الرؤية. انظر لترى ما إذا كان هناك فقاعاتٌ مختلطةٌ بسائل التبريد. ستكون وحدة مكيف الهواء المشحونة جيدًا خاليةً من الفقاعات. عليك إعادة شحن الوحدة إذا كان هناك فقاعاتٌ مختلطةٌ بالسائل المبرد. لاحظ أن الفقاعات قد تنتج من احتباس الهواء أو الرطوبة في نظام تبريد محكم الإغلاق إذا كانت الوحدة قد شحنت بطريقة غير ملائمة.
سَل وتعرف على المسالك القانونية الواجب اتباعها لتركيب المكيف المركزي بنفسك. كن على وعي أن شركة بيع مواد التبريد لن تبيع المبردات أو مؤن أخرى لغير المصرّح لهم. لا تعمل على وحدات مكيفات الهواء التي تعود لآخرين إذا كنت غير مرخص للعمل عليها، لأنك قد تلقى غرامةً أو تواجه تهمًا قانونيةً أخرى جراء فعل ذلك. قم بعمل الصيانة الدورية أولًا. لاحظ أية انسدادات بما في ذلك تراكم الفتات على مروحة الهواء، وتأكد من أن مروحة المكثف تعمل بطريقة صحيحة. أجرِ تفتيشًا دقيقًا على بقية مكونات نظام التكييف. خذ الخطوات التالية. صل خراطيم العداد المتشعب بمنافذ الضغط لنظامك. شغّل مكيف الهواء. تفقد درجات الحرارة. حدد أداة قياسك. تفقد وجود تسريب. قم بتوصيل خرطوم الشحن أو التزويد الخارج من العداد المتشعب إلى وعاء المبرد بالوعاء في الوضع المعتدل. أضف المبرد. لاحظ اكتمال دورة التبريد. حدد نوع المبرد الذي تحتاجه لنظام مكيف الهواء. حدد نوع وصلات الشحن المجهز بها نظامك. أطفئ مكيف الهواء من الثرموستات. افصل الكهرباء عن نظام مكيف الهواء. قم بقراءة العدادات.
https://www.wikihow.com/Charge-a-Home-Air-Conditioner https://www.wikihow.com/Charge-a-Home-Air-Conditioner https://www.wikihow.com/Charge-a-Home-Air-Conditioner https://www.wikihow.com/Charge-a-Home-Air-Conditioner
Understand the Laws Regarding Working on an Air Conditioner Check the System Recharge Your AC Determine What You Need