تثبيت الوحدة الداخلية إكمال المهمة تثبيت المكثف الخارجي
ستحتاج إلى ثقب فتحة عبر الجدار لتغذية الأنابيب من الوحدة الداخلية إلى الوحدة الخارجية، لذا تأكد من أن الموقع الذي تختاره سيسمح لك بذلك. اختر مكانًا بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة للحصول على أفضل النتائج. ثبت الوحدة على بعد مترين من الأرضية وتأكد من وجود 15-30 سم على الأقل من المساحة المفتوحة على كل جانب من جوانب الوحدة للسماح بتدفق الهواء بشكل مناسب.  اختر موقعًا به دعامات للتأكد من أن الجدار قوي بما يكفي لتحمل وزن الوحدة. قم بتثبيت الوحدة على مسافة 1 متر على الأقل بعيدًا عن الهوائيات وأسلاك الكهرباء أو خطوط التوصيل المستخدمة للتلفزيون أو الراديو أو أنظمة الأمن المنزلي أو أجهزة الاتصال الداخلي أو الهواتف. تداخل الموجات الكهربائية من هذه المصادر يمكن أن يسبب مشاكل تشغيلية لمكيفك. تجنب المواقع التي قد يتسرب فيها الغاز أو حيث يوجد رذاذ الزيت أو الكبريت. أمسك بلوح التركيب على الحائط حيث تريد تثبيت الوحدة الداخلية. استخدم ميزان ماء للتأكد من أنها مستوية أفقيًا ورأسيًا. استخدم قلم رصاص لتحديد مواقع فتحات المسامير، وأزل اللوح، ثم احفر حفرة في الحائط لمكان كل مسمار. ضع اللوحة بحيث تتوافق مع الثقوب، وأدخل الخوابير البلاستيكية في الفتحات، وثبت اللوح على الحائط باستخدام مسامير لولبية. ضع علامة في منتصف الفتحة في لوحة التركيب. استخدم منشارًا رفيعًا أو مثقابًا مرفقًا بلسان قطع لثقب فتحة دائرية قطرها 7.5 سنتيمتر عبر الجدار وأملها لأسفل قليلاً نحو الأرض لضمان عملية صرف جيدة. تأكد من عدم وجود أنابيب أو أسلاك خلف الجدار قبل ثقب الحفرة. ارفع اللوحة الأمامية لوحدة التكييف وأزل الغطاء. تأكد من توصيل أسلاك الكابلات بأطراف المسمار وأن الأسلاك تتطابق مع الرسم التخطيطي المرفق مع الوحدة. قم بتثبيت الأنابيب النحاسية المرفقة وكابل الطاقة وأنبوب التصريف باستخدام الشريط الكهربائي. ضع أنبوب التصريف في الأسفل لضمان التدفق الحر للمياه. مرر الأنابيب والكابلات من خلال الفتحة الموجودة في الحائط، ثم ثبتهم في الأماكن المخصصة في الوحدة الداخلية وفقًا لتوجيهات دليل التعليمات.  يأتي كل خط معزولًا بشكل مسبق، لذلك لا داعي أن تقلق بشأن إضافة عزل إضافي. ابذل قصارى جهدك لتقليل مقدار انحناء الأنابيب والكابلات لضمان عمل الوحدة بشكل جيد. تأكد من أن أنبوب التصريف يسمح بتصريف المياه في مكان مناسب. راجع دليل التعليمات المرفق مع معداتك لمزيد من المعلومات. لتعليق مكيف الهواء على الحائط، فقط قم بمحاذاة الوصلات الغائرة على الجزء الخلفي من الوحدة مع الوصلات البارزة الموجودة على لوح التركيب واضغط بقوة لتثبيت الوحدة في مكانها. تأكد من إمالة الوحدة للخلف درجتين أو ثلاثة بحيث يتدفق الماء من أنبوب التصريف بسهولة. قد يساعد وجود صديق لإمساك الوحدة في مكانها أثناء تثبيت التوصيلات. قم بإزالة الأغطية من الصمامات الثنائية والثلاثية ومن منفذ الخدمة وقم بتوصيل خرطوم مضخة التفريغ بمنفذ الخدمة. شغل مضخة التفريغ حتى تصل إلى فراغ مطلق يبلغ 10 مم زئبق. أغلق مقبض الضغط المنخفض ثم أوقف تشغيل مضخة التفريغ. اختبر جميع الصمامات والمفاصل بحثًا عن التسريبات، ثم افصل مضخة التفريغ. ضع منفذ الخدمة والأغطية في أماكنهم. لضمان عدم تحرك الأنابيب والكابلات أو فصلها، قم بتوصيلها بالجدار الخارجي لمنزلك باستخدام المشابك المرفقة مع المعدات. اتبع التوجيهات في الدليل للتأكد من أن المشابك متباعدة بشكل مناسب. قم برش رغوة البولي يوريثين في الفتحة التي حفرتها لتغذية الكابل والأنابيب عبر الجدار. تأكد من أن الثقب مغلق تمامًا لمنع الهواء الساخن أو الحشرات من الدخول. اترك الرغوة تجف وفقًا للتعليمات الموجودة على الملصق قبل تشغيل مكيف الهواء. كل ما تبقى فعله هو تشغيل المكيف، يمكنك فعل ذلك من الوحدة الداخلية. لن يستغرق الأمر سوى دقيقة أو دقيقتين حتى يبدأ الهواء البارد في التدفق عبر منزلك. ارجع إلى دليل التعليمات إذا كان لديك أي مشكلة في تشغيل مكيف الهواء الجديد. ابحث عن الفتحة التي قمت بحفرها خلال لوح التركيب للوحدة الداخلية وضع الوحدة الخارجية على بعد 15 مترًا حتى يمكن توصيل الأنابيب والكابلات بسهولة. اختر موقعًا بمساحة خالية حول محيط الوحدة بـ 30 سم على الأقل لضمان الأداء السليم. إذا أمكن، اختر موقعًا ظليلاً محميًا من الرياح بالإضافة إلى الغبار والازدحام للحفاظ على عمل وحدتك على أفضل حال. تأكد من عدم وجود هوائي راديو أو تلفزيون في نطاق 3 أمتار من المكثف الخارجي. لا تضع الوحدة الخارجية مباشرة على الأرض، لأنها ثقيلة ويمكن أن تتحرك على التراب أو الصخور. من الضروري تثبيت المكثف على لوح خرساني، والذي يمكنك العثور عليه في متاجر ملحقات المنزل. ضع اللوح حيث تريد تثبيت الوحدة واستخدم ميزان ماء للتأكد من أنه مستوي. ضع وسادة مطاطية على الجزء العلوي من اللوح لتقليل الاهتزاز، ثم ضع وحدة المكثف الخارجي على الجزء العلوي من الوسادة. ثبت الوحدة بالخرسانة باستخدام مسامير التثبيت. قم بإزالة غطاء المكثف. ارجع إلى مخطط الأسلاك للوحدة في دليل التعليمات وتأكد من توصيل الأسلاك كما يوضح الرسم التخطيطي. قم بإجراء أي تعديلات حسب الضرورة. اربط الكابلات بمشبك وضع الغطاء مكانه. استخدم الصواميل لتثبيت أنبوبي النحاس من الوحدة الداخلية إلى الوحدة الخارجية وفقًا لكتيب التعليمات. قم بتوصيل كابل الطاقة الذي يمر من الوحدة الداخلية إلى الوحدة الخارجية أيضًا.  أخيرًا، قم بتوصيل مصدر الطاقة بالمنفذ الكهربي. إذا لزم الأمر، يمكنك تقصير الأنابيب النحاسية للتخلص من الزوائد.
حدد موقعًا بدون عائق على الحائط الداخلي لتركيب الوحدة الداخلية. قم بتثبيت لوح التركيب على الجدار الداخلي. قم بثقب حفرة قطرها 7.5 سنتيمتر عبر الحائط حتى تتمكن من تغذية الأنابيب بالخارج. تحقق من التوصيلات الكهربائية في الوحدة الداخلية. مرر الأنابيب والكابلات من خلال الفتحة الموجودة في الحائط، ثم أوصلهم بالوحدة. قم بتثبيت الوحدة الداخلية على لوح التركيب. اسحب الهواء والرطوبة من دائرة التبريد. قم بتثبيت الأنابيب على الحائط باستخدام المشابك. سد الثقب في الجدار باستخدام رغوة البولي يوريثين. قم بتشغيل الوحدة واستمتع بالهواء البارد! ضع الوحدة الخارجية بعيدًا عن أي مناطق مزدحمة أو ترابية أو ساخنة. ضع لوحًا خرسانيًا على الأرض. قم بتثبيت الوحدة الخارجية أعلى اللوح الخرساني. تحقق من الأسلاك الكهربائية في الوحدة الخارجية. قم بتوصيل الأنابيب والكابل بالوحدة الخارجية.
https://www.wikihow.com/Install-a-Split-System-Air-Conditioner https://www.wikihow.com/Install-a-Split-System-Air-Conditioner https://www.wikihow.com/Install-a-Split-System-Air-Conditioner
Setting up the Indoor Unit Completing the Project Installing the Outdoor Condenser