b'\n_START_ARTICLE_\nCiclo Higrosc\xc3\xb3pico\n_START_PARAGRAPH_\nCriado por Francisco Javier Rubio Serrano, o Ciclo Higrosc\xc3\xb3pico \xc3\xa9 um ciclo termodin\xc3\xa2mico de pot\xc3\xaancia e \xc3\xa9 considerado uma otimiza\xc3\xa7\xc3\xa3o do ciclo Rankine. A principal caracter\xc3\xadstica deste ciclo \xc3\xa9 a utiliza\xc3\xa7\xc3\xa3o de dissolu\xc3\xa7\xc3\xb5es de fluidos higrosc\xc3\xb3picos no processo de resfriamento do vapor, trazendo resultados satisfat\xc3\xb3rios. _NEWLINE_Os compostos utilizados neste ciclo absorvem o vapor de agua \xc3\xa0 baixas press\xc3\xa3o e temperatura fazendo com que a turbina possa trabalhar com altos v\xc3\xa1cuos e temperaturas de refrigera\xc3\xa7\xc3\xa3o superiores \xc3\xa0 de sa\xc3\xadda do vapor da turbina. _NEWLINE_A configura\xc3\xa7\xc3\xa3o do Ciclo Higrosc\xc3\xb3pico permite a obten\xc3\xa7\xc3\xa3o de uma maior efici\xc3\xaancia el\xc3\xa9trica, poupando cerca de 85% a 100% em \xc3\xa1gua de resfriamento, fazendo com que diminua consideravelmente o pre\xc3\xa7o do investimento, al\xc3\xa9m de outros benef\xc3\xadcios como aumento da efici\xc3\xaancia e ajuste do pH evitando assim a corros\xc3\xa3o e aumentando a vida \xc3\xbatil da planta.\n_START_SECTION_\nHist\xc3\xb3rico\n_START_PARAGRAPH_\nO ciclo Higrosc\xc3\xb3pico foi criado e desenvolvido em 2008, e est\xc3\xa1 no estado da arte desde 2010 como "Ciclo de Rankine fase de absor\xc3\xa7\xc3\xa3o por compostos higrosc\xc3\xb3picos". _NEWLINE_Em 2012 a Imasa, Engenharia e Projetos, S.A , adquiriu os direitos para explorar a tecnologia. Empresa como a IBERGY inova\xc3\xa7\xc3\xa3o, liderada pelo pr\xc3\xb3prio Rubio com Jos\xc3\xa9 Luis Barrientos Reguera e Carlos Perez Rivero, Est\xc3\xa1 atualmente, desenvolve todo o ciclo de vendas qu\xc3\xadmicas e equipamentos. _NEWLINE_O ciclo higrosc\xc3\xb3pico incorpora os princ\xc3\xadpios f\xc3\xadsicos e qu\xc3\xadmicos de absor\xc3\xa7\xc3\xa3o de m\xc3\xa1quinas do ciclo de Rankine para fornecer um desempenho mais elevado e uma melhor refrigera\xc3\xa7\xc3\xa3o. Ele compreende os seguintes equipamentos principais:  Turbina a vapor, Absorvente de vapor, Bomba de condensa\xc3\xa7\xc3\xa3o, Bomba de solu\xc3\xa7\xc3\xa3o, Recuperador de entalpia,  Desaerador t\xc3\xa9rmico, Gerador de vapor, Supeaquecimento e Arrefecedor de fluido.\n_START_SECTION_\nProcesso\n_START_PARAGRAPH_\nAbaixo, segue uma anima\xc3\xa7\xc3\xa3o descrevendo o processo e as etapas do ciclo higrosc\xc3\xb3pico._NEWLINE_1.Bomba de condensado: A solu\xc3\xa7\xc3\xa3o dilu\xc3\xadda proveniente do absorvedor \xc3\xa9 sugada pela bomba seno que uma parte \xc3\xa9 impulsionada para o de-gaseificador t\xc3\xa9rmico (passando previamente pelo recuperador de entalpia) e a outra parte retorna para o absorvedor, passando previamente por um aero refrigerador._NEWLINE_2.Recuperador de entalpia: A solu\xc3\xa7\xc3\xa3o concentrada quente de retorno do gerador de vapor cede sua energia t\xc3\xa9rmica \xc3\xa0 solu\xc3\xa7\xc3\xa3o dilu\xc3\xadda saindo do absorvedor de vapor, dirigindo se ao de-gaseificador t\xc3\xa9rmico._NEWLINE_3.De-gaseificador: Elimina todas as bolhas, microbolhas e gases dissolvidos, especialmente oxig\xc3\xaanio e di\xc3\xb3xido de carbono, presentes na solu\xc3\xa7\xc3\xa3o dilu\xc3\xadda quente que segue para o gerador de vapor._NEWLINE_4.Bomba de solu\xc3\xa7\xc3\xa3o: A solu\xc3\xa7\xc3\xa3o dilu\xc3\xadda quente e sem g\xc3\xa1s \xc3\xa9 impulsionada a alta press\xc3\xa3o ao gerador de vapor._NEWLINE_5.Gerador de vapor: fornece energia necess\xc3\xa1ria \xc3\xa0 solu\xc3\xa7\xc3\xa3o, atrav\xc3\xa9s de uma fonte de calor, para obter um vapor de \xc3\xa1gua limpo pr\xc3\xb3prio para ser turbinado._NEWLINE_6.Turbina de vapor: O vapor produzido no gerador de vapor move as l\xc3\xa2minas fazendo girar a turbina. Desta forma, a energia contida no vapor se transforma em energia mec\xc3\xa2nica de rota\xc3\xa7\xc3\xa3o, e posteriormente em energia el\xc3\xa9trica atrav\xc3\xa9s de um alternador._NEWLINE_7.Absorvedor: Neste equipamento coloca se em contato direto o vapor de escape (o qual cedeu parte de sua energia \xc3\xa0 turbina) com a solu\xc3\xa7\xc3\xa3o dilu\xc3\xadda fria contendo os compostos higrosc\xc3\xb3picos, que melhoram a condensa\xc3\xa7\xc3\xa3o do vapor._NEWLINE_8.Aero refrigerador: Neste equipamento a solu\xc3\xa7\xc3\xa3o concentrada e absorvente libera a energia de condensa\xc3\xa7\xc3\xa3o do vapor por contato indireto com uma corrente de ar.\n_START_SECTION_\nAplica\xc3\xa7\xc3\xb5es\n_START_PARAGRAPH_\nMaior efici\xc3\xaancia e redu\xc3\xa7\xc3\xa3o da quantidade de \xc3\xa1gua utilizada no sistema de arrefecimento s\xc3\xa3o duas importantes caracter\xc3\xadsticas do ciclo higrosc\xc3\xb3pio que facilitam e incentivam a aplica\xc3\xa7\xc3\xa3o deste quando comparado com o ciclo Rankine._NEWLINE_A redu\xc3\xa7\xc3\xa3o da quantidade de \xc3\xa1gua utilizada possibilita um impacto ambiental reduzido nos processos de coleta e tratamentos do l\xc3\xadquido. Por\xc3\xa9m, \xc3\xa9 importante observar que o ciclo higrosc\xc3\xb3pio demanda equipamentos mais modernos e de maior investimento j\xc3\xa1 que estes precisam lidar com uma maior concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o de sais (compostos higrosc\xc3\xb3pios). Contudo, estima-se que o aumento na efici\xc3\xaancia seja capaz de abater esse custo em pouco tempo de aplica\xc3\xa7\xc3\xa3o._NEWLINE_Regi\xc3\xb5es com escassez de \xc3\xa1gua ou menor quantidade de recursos financeiros podem encontrar no ciclo uma alternativa. \xc3\x89 importante salientar que as melhorias e as aplica\xc3\xa7\xc3\xb5es do ciclo Rankine tradicional tamb\xc3\xa9m s\xc3\xa3o v\xc3\xa1lidas e aplic\xc3\xa1veis ao ciclo higrosc\xc3\xb3pio._NEWLINE_Dessa forma, a tecnologia possui aplica\xc3\xa7\xc3\xa3o imediata em ciclos combinados, plantas solares, termoel\xc3\xa9tricas, plantas nucleares, combust\xc3\xa3o por biomassa e outros.\n_START_SECTION_\nEstudo de caso\n_START_PARAGRAPH_\nA IMASA, propriet\xc3\xa1ria dos direitos de explora\xc3\xa7\xc3\xa3o da tecnologia, terminou em maio de 2017 a adapta\xc3\xa7\xc3\xa3o de uma planta que funcionava desde 1996 com biomassa a nova tecnologia.  De acordo com a IMASA, os benef\xc3\xadcios ser\xc3\xa3o capazes de amortizar os custos da adapta\xc3\xa7\xc3\xa3o em 2 anos de uso. _NEWLINE_A experi\xc3\xaancia satisfez os objetivos planejados com a adapta\xc3\xa7\xc3\xa3o. Um consumo de 229.200 metros c\xc3\xbabicos de \xc3\xa1gua por ano foi cortado por inteiro. Al\xc3\xa9m disso, os gastos de energia com a pr\xc3\xb3pria planta foram reduzidos e a efici\xc3\xaancia energ\xc3\xa9tica aumentada.\n_START_SECTION_\nBenef\xc3\xadcios\n_START_PARAGRAPH_\nAtualmente, a chave para o crescimento e desenvolvimento de novos projetos tem sido a ind\xc3\xbastria de energia. Considerando que a popula\xc3\xa7\xc3\xa3o mundial chegou, em 2013, ao marco de 7 bilh\xc3\xb5es de habitantes, as mudan\xc3\xa7as e inova\xc3\xa7\xc3\xb5es neste setor t\xc3\xaam oportunizado um aumento da efici\xc3\xaancia das fontes energ\xc3\xa9ticas para a popula\xc3\xa7\xc3\xa3o._NEWLINE_O ciclo higrosc\xc3\xb3pico tem por base o aprimoramento do ciclo de Rankine. Al\xc3\xa9m disso, a inten\xc3\xa7\xc3\xa3o de melhoria n\xc3\xa3o se resume apenas em quest\xc3\xa3o de rendimento, mas tamb\xc3\xa9m no interesse industrial na economia do consumo de \xc3\xa1gua, visto que este ciclo utiliza-se de l\xc3\xadquidos higrosc\xc3\xb3picos durante a etapa de resfriamento. Os benef\xc3\xadcios ofertados por este melhoramento podem ser resumidos em: _NEWLINE_- Aumento da produ\xc3\xa7\xc3\xa3o de eletricidade (efici\xc3\xaancia el\xc3\xa9trica crescente entre 0,3 a 1%). Com isso, h\xc3\xa1 redu\xc3\xa7\xc3\xa3o nas emiss\xc3\xb5es de gases poluentes como o CO2, NOx, SOx por kWh produzido e menor consumo de combust\xc3\xadvel._NEWLINE_- Melhores condi\xc3\xa7\xc3\xb5es de refrigera\xc3\xa7\xc3\xa3o. Poupan\xc3\xa7a de mais de 85% do consumo de \xc3\xa1gua para climas quentes e 100% de poupan\xc3\xa7a no consumo de \xc3\xa1gua de arrefecimento em regi\xc3\xb5es com climas temperados._NEWLINE_- Poupan\xc3\xa7a no consumo de \xc3\xa1gua e aditivos, contribui\xc3\xa7\xc3\xa3o para o ciclo de cerca de 50%._NEWLINE_- Custos mais baixos de opera\xc3\xa7\xc3\xa3o e manuten\xc3\xa7\xc3\xa3o de 25%._NEWLINE_- Diminuir os custos de investimento do ciclo de vapor em 5%._NEWLINE_- Compat\xc3\xadvel com todas as melhorias tradicionais de ciclo Rankine._NEWLINE_- Aumento da vida vegetal, confiabilidade e disponibilidade._NEWLINE_- Redu\xc3\xa7\xc3\xa3o dos impactos ambientais.'