b'\n_START_ARTICLE_\nS\xc3\xa4nkbar pump\n_START_PARAGRAPH_\nEn s\xc3\xa4nkbar pump, s\xc3\xa4nkpump eller dr\xc3\xa4nkbar pump, \xc3\xa4r oftast en form av centrifugalpump som har en hermetiskt t\xc3\xa4tad motor kopplad till pumpkroppen. Pumpenheten kan s\xc3\xa4nkas ned i v\xc3\xa4tskan som ska pumpas. F\xc3\xb6rdelar med denna pumptyp \xc3\xa4r att den klarar att pumpa upp v\xc3\xa4tska fr\xc3\xa5n betydligt st\xc3\xb6rre djup \xc3\xa4n vad en sugande pump ovanf\xc3\xb6r v\xc3\xa4tskeniv\xc3\xa5n klarar, samt att pumptypen hindrar kavitation, ett problem som f\xc3\xb6rknippas med en h\xc3\xb6g h\xc3\xb6jdskillnad mellan pumpen och v\xc3\xa4tskans yta. Kavitation kan resultera i skador p\xc3\xa5 pumpen och intr\xc3\xa4ffar n\xc3\xa4r trycket vid pumpinloppet \xc3\xa4r f\xc3\xb6r l\xc3\xa5gt och kan orsaka skador inuti pumpkroppen. S\xc3\xa4nkbara pumpar har ocks\xc3\xa5 mindre problem med luft i sugledningen, j\xc3\xa4mf\xc3\xb6rt med andra pumpalternativ.\n_START_SECTION_\nPrincip\n_START_PARAGRAPH_\nS\xc3\xa4nkbara pumpar \xc3\xa4r normalt centrifugalpumpar som i sin tur \xc3\xa4r en fristr\xc3\xb6mspump eller en s\xc3\xa5 kallad rotodynamisk pump. Principen medger en smal cylindrisk pump, vanligtvis med en elektrisk vidh\xc3\xa4ngd motor med ungef\xc3\xa4r samma diameter. En serie mekaniska t\xc3\xa4tningar anv\xc3\xa4nds f\xc3\xb6r att f\xc3\xb6rhindra v\xc3\xa4tskan som pumpas, fr\xc3\xa5n att komma in i motorn och orsaka en kortslutning. Pumpen kan antingen anslutas till ett r\xc3\xb6r, eller flexibel slang eller fasts\xc3\xa4ttas och s\xc3\xa4nkas i gejdrar eller ledningar, s\xc3\xa5 att pumpen sitter i ett vinkelf\xc3\xa4ste som sedan ansluts till en utg\xc3\xa5ende r\xc3\xb6rledning.\n_START_SECTION_\nApplikationer\n_START_PARAGRAPH_\nS\xc3\xa4nkbara pumpar finns i m\xc3\xa5nga till\xc3\xa4mpningar. Enstegspumpar anv\xc3\xa4nds f\xc3\xb6r dr\xc3\xa4nering, avlopps-pumpstationer, industriella pumpstationer och g\xc3\xb6dselpumpning. De \xc3\xa4r ocks\xc3\xa5 popul\xc3\xa4ra som filterpumpar i akvarium. Flerstegspumpar kan s\xc3\xa4nkas ned till st\xc3\xb6rre djup som till exempel s\xc3\xa4nkborrade vattenbrunnar. S\xc3\xa4nkborrsprincipen \xc3\xa4r optimerad f\xc3\xb6r diametrar mellan 90 och 254\xc2\xa0mm.\n_START_SECTION_\nVattenbrunnar\n_START_PARAGRAPH_\nEn vanlig applikation i de hush\xc3\xa5ll, som inte f\xc3\xb6rs\xc3\xb6rjs av ett centralt vattenledningssystem \xc3\xa4r separat borrade djupvattenbrunnar, d\xc3\xa4r pumptypen l\xc3\xa4mpar sig v\xc3\xa4l. En borrad brunn kan vara allt fr\xc3\xa5n n\xc3\xa5gra meter till flera hundra meter och vid de flesta djup \xc3\xb6ver n\xc3\xa5gra tiotal meter \xc3\xa4r tekniken med s\xc3\xa4nkbara pumpar vanligast numera. Tekniken kr\xc3\xa4ver d\xc3\xa5 en pump som h\xc3\xa4nger i borrh\xc3\xa5lets nedre del, med en ansluten utg\xc3\xa5ende vattenslang d\xc3\xa4r en fastklamrad elektrisk matarkabel till pumpmotorn \xc3\xa4r fastgjord. Utifall pumpenheten inte \xc3\xa4r f\xc3\xb6r tung kan den h\xc3\xa4ngas i sj\xc3\xa4lva sugslangen av plast, men i m\xc3\xa5nga fall brukar den f\xc3\xb6rankras med en separat draglina, vilket brukar f\xc3\xb6rankras i det \xc3\xb6vre f\xc3\xa4ste d\xc3\xa4r slangarna l\xc3\xa4mnar borrh\xc3\xa5let. Denna separata draglina \xc3\xb6kar f\xc3\xb6rst\xc3\xa5s fasth\xc3\xa5llningen av pumpenheten, men inneb\xc3\xa4r samtidigt en viss m\xc3\xb6jlighet att en \xc3\xb6versp\xc3\xa4nning fr\xc3\xa5n ett blixtnedslag kan \xc3\xb6verf\xc3\xb6ras till motordelen, d\xc3\xa5 draglinan fastg\xc3\xb6rs i det ytbaserade fordringsr\xc3\xb6ret. R\xc3\xb6rens diameter varierar efter krav p\xc3\xa5 tillrinning och n\xc3\xa4r de borrades, men en storlek mellan 10 och 13\xc2\xa0cm \xc3\xa4r vanligt vid borrning f\xc3\xb6r ett normalt hush\xc3\xa5ll. Utg\xc3\xa5ende slang kan l\xc3\xa4mna borrh\xc3\xa5let p\xc3\xa5 frostfritt djup via en sj\xc3\xa4lvt\xc3\xa4tande hake, som skruvas fast i fodringsr\xc3\xb6ret. Vid demontering kan sedan haken, med vidh\xc3\xa4ngande pump, fasts\xc3\xa4ttas i dragverktyg som g\xc3\xa4ngas fast i dess \xc3\xb6verdel.\n_START_SECTION_\nS\xc3\xa4nkpumpar i oljek\xc3\xa4llor\n_START_PARAGRAPH_\nS\xc3\xa4nkbara pumpar anv\xc3\xa4nds \xc3\xa4ven f\xc3\xb6r att transportera olja i oljek\xc3\xa4llor. Genom att minska trycket p\xc3\xa5 botten av k\xc3\xa4llan (genom att s\xc3\xa4nka bottenh\xc3\xa5lets flyttryck eller \xc3\xb6ka uttaget), kan betydligt mer olja pumpas upp j\xc3\xa4mf\xc3\xb6rt med andra pumpande l\xc3\xb6sningar. Detta g\xc3\xb6r elektrisk s\xc3\xa4nkpumpning (ESP, Electric Submersible Pumping) till en form av "konstgjord hiss" (i motsats till naturliga fl\xc3\xb6den, tillsammans med gastryckning och olika typer av markbaserade pumpar som s\xc3\xa5 kallade "nickande \xc3\xa5snor" eller skruvpumpar. Nya sorter av elektriska s\xc3\xa4nkpumpar kan \xc3\xa4ven inneh\xc3\xa5lla vatten/oljeavskiljare som till\xc3\xa5ter vattnet att \xc3\xa5terinsprutas i beh\xc3\xa5llaren utan att beh\xc3\xb6va lyfta den till ytan. Stora varum\xc3\xa4rken inom omr\xc3\xa5det \xc3\xa4r Flygt, Grundfos, KSB, ABS och Goulds. _NEWLINE_Den konventionella tekniken att f\xc3\xb6rs\xc3\xb6rja den elektriska pumpmotorn har hittills varit relativt kostsam p\xc3\xa5 grund av att en tillr\xc3\xa4ckligt t\xc3\xa5lig elektrisk kabel m\xc3\xa5ste klamras vid sj\xc3\xa4lva sugslangen och vid eventuella skarvar i v\xc3\xa4tskemediet, m\xc3\xa5ste dessa g\xc3\xb6ras noggrant f\xc3\xb6r att erh\xc3\xa5lla en hermetisk fog. Nya typer av r\xc3\xb6r/slangar kan dock \xc3\xa4ven inneh\xc3\xa5lla ingjuten str\xc3\xb6mf\xc3\xb6rs\xc3\xb6rjning, vilket kan eliminera behovet av en parallellt dragen elektrisk matarkabel._NEWLINE_Flerstegspumpar best\xc3\xa5r av ett antal seriekopplade stegkomponenter som \xc3\xb6kar trycket p\xc3\xa5 v\xc3\xa4tskan och trycker det till ytan. Den energi som driver pumpmotorn kommer fr\xc3\xa5n en h\xc3\xb6gsp\xc3\xa4nningsledning (3 till 5 kV v\xc3\xa4xelstr\xc3\xb6m) som driver en speciell motor som kan fungera vid h\xc3\xb6ga temperaturer p\xc3\xa5 upp till 150 C\xc2\xb0 och h\xc3\xb6ga tryck upp till 5000, fr\xc3\xa5n djupa borrh\xc3\xa5l p\xc3\xa5 upp till 3,7\xc2\xa0km, med en h\xc3\xb6g energif\xc3\xb6rbrukning p\xc3\xa5 upp till cirka 1000 h\xc3\xa4stkrafter (750\xc2\xa0kW). S\xc3\xa4nkpumpar av cirkulationstyp blir dramatiskt l\xc3\xa4gre effektiva n\xc3\xa4r gasinblandningen \xc3\xa4r st\xc3\xb6rre \xc3\xa4n cirka 10 volymprocent vid pumpens intag. Med tanke p\xc3\xa5 deras h\xc3\xb6ga rotationshastighet p\xc3\xa5 upp till 4000 varv per minut (67\xc2\xa0Hz) och relativt sn\xc3\xa4va spel, \xc3\xa4r de inte heller speciellt l\xc3\xa4mpliga f\xc3\xb6r \xc3\xa4mnen med h\xc3\xb6gre torrhalt som till exempel sand. _NEWLINE_S\xc3\xa4nkpumpar kr\xc3\xa4ver s\xc3\xa4rskilda arbetsf\xc3\xb6rh\xc3\xa5llanden vid f\xc3\xb6rflyttning av kontaminerade v\xc3\xa4tskor som exempelvis kan uppkomma p\xc3\xa5 \xc3\xb6versv\xc3\xa4mmande utrymmen p\xc3\xa5 fartyg. S\xc3\xa4nkpumpar i dessa sammanhang, anv\xc3\xa4nder en trefasmotor som driver en centrifugalpump. De kan ocks\xc3\xa5 anv\xc3\xa4ndas som sugande pumpar ovan v\xc3\xa4tskeytan, med speciella sugslangar p\xc3\xa5 cirka 50\xe2\x80\x9375\xc2\xa0mm som kan motst\xc3\xa5 den ihopsugande effekten. Den pumpade v\xc3\xa4tskan sprids runt motorn f\xc3\xb6r kylning, men d\xc3\xa5 det finns en m\xc3\xb6jlighet att v\xc3\xa4tskan kan komma l\xc3\xa4cka in i pumpens motordel och orsaka brand eller f\xc3\xb6rst\xc3\xb6ra pumpen, b\xc3\xb6r varmt vatten och brandfarliga v\xc3\xa4tskor undvikas.'