b'\n_START_ARTICLE_\nHarrisburgolyckan\n_START_PARAGRAPH_\nHarrisburgolyckan betecknar det haveri som reaktor nummer 2 vid k\xc3\xa4rnkraftverket Three Mile Island (TMI-2) utanf\xc3\xb6r Harrisburg, Pennsylvania i USA drabbades av den 28 mars 1979. Orsaken till olyckan var en feltolkning av tillst\xc3\xa5ndet i prim\xc3\xa4rkretsen. Man hann vidta flera \xc3\xa5tg\xc3\xa4rder som f\xc3\xb6rv\xc3\xa4rrade situationen och ledde till omfattande h\xc3\xa4rdskador innan man f\xc3\xb6rstod vad som h\xc3\xa4nt och kunde \xc3\xa5terst\xc3\xa4lla kylningen av h\xc3\xa4rden._NEWLINE_Olyckan f\xc3\xb6regicks av ett underh\xc3\xa5llsarbete, d\xc3\xa4r personal av misstag l\xc3\xa4mnat ventiler st\xc3\xa4ngda. Det medf\xc3\xb6rde att flera reservmatarpumpar f\xc3\xb6r kylvatten inte gick att anv\xc3\xa4nda, innan personalen uppt\xc3\xa4ckt felet. Vid sidan av den ganska uppenbara insikten om vikten av god processk\xc3\xa4nnedom och operat\xc3\xb6rstr\xc3\xa4ning medf\xc3\xb6rde olyckan ett \xc3\xb6kat intresse f\xc3\xb6r Probabilistic safety analysis - PSA (se feltr\xc3\xa4dsanalys). Olyckan gav \xc3\xa4ven upphov till stor allm\xc3\xa4n debatt i m\xc3\xa5nga l\xc3\xa4nder kring k\xc3\xa4rnkraftens s\xc3\xa4kerhet._NEWLINE_Upprensningen tog n\xc3\xa4stan 12 \xc3\xa5r och anl\xc3\xa4ggningen st\xc3\xa5r sedan dess oanv\xc3\xa4nd men \xc3\xb6ppen f\xc3\xb6r bes\xc3\xb6kare._NEWLINE_Driften i det intilliggande blocket TMI-1 (som startade 1974) stoppades kort efter olyckan, men \xc3\xa5terupptogs 1985 efter vissa ombyggnader och f\xc3\xb6rb\xc3\xa4ttringar. Det ursprungliga drifttillst\xc3\xa5ndet f\xc3\xb6r 40 \xc3\xa5rs drift l\xc3\xb6pte ut 2014, men f\xc3\xb6rl\xc3\xa4ngdes 2009 till \xc3\xa5r 2034. I maj 2019 meddelade anl\xc3\xa4ggningens \xc3\xa4gare Exelon att TMI-1 ska st\xc3\xa4ngas ner den 30 september 2019.\n_START_SECTION_\nOrsaker och l\xc3\xa4rdomar\n_START_PARAGRAPH_\nI haveriunders\xc3\xb6kningen konstaterades att fundamentala \xc3\xa4ndringar beh\xc3\xb6vs i s\xc3\xa4kerhetst\xc3\xa4nkandet hos \xc3\xb6vervakningsmyndigheten (the Nuclear Regulatory Commission) och eventuellt i hela k\xc3\xa4rnkraftsindustrin. Ett problem var att k\xc3\xa4rnkraften antogs s\xc3\xa4ker. S\xc3\xa4kerheten borde hela tiden ha ifr\xc3\xa5gasatts, ocks\xc3\xa5 vad g\xc3\xa4ller den m\xc3\xa4nskliga faktorn. Ett annat problem var att man planerat med tanke p\xc3\xa5 de v\xc3\xa4rsta m\xc3\xb6jliga h\xc3\xa4ndelserna, inte med tanke p\xc3\xa5 kombinationer av sm\xc3\xa5fel, som kr\xc3\xa4ver mer sakkunnighet och analys.  Felen som begicks var n\xc3\xa4stan identiska med felen som beg\xc3\xa5tts i en tidigare olycka (som inte ledde till katastrof f\xc3\xb6r att reaktorn inte var p\xc3\xa5 full effekt). Felen hade konstaterats 13 m\xc3\xa5nader tidigare i ett memorandum, och f\xc3\xb6rfattaren hade \xc3\xa5 det allvarligaste yrkat p\xc3\xa5 att operat\xc3\xb6rerna skulle f\xc3\xa5 klara instruktioner om detta, men fortfarande var instruktionerna och utbildningen bristf\xc3\xa4llig, s\xc3\xa5 att felen som begicks var naturliga med tanke p\xc3\xa5 vad operat\xc3\xb6rerna s\xc3\xa5g och visste._NEWLINE_Harrisburgolyckan gav ocks\xc3\xa5 viktiga, praktiska erfarenheter \xc3\xa4ven av i vilken m\xc3\xa5n och hur snabbt en reaktorh\xc3\xa4rd tar skada av bristande kylning. En kokvattenreaktor skiljer sig fr\xc3\xa5n en tryckvattenreaktor i och med en st\xc3\xb6rre m\xc3\xa4ngd br\xc3\xa4nsle och konstruktionsmaterial i h\xc3\xa4rden samt att h\xc3\xa4rden inte \xc3\xa4r lika effektt\xc3\xa4t vilket har betydelse f\xc3\xb6r hur snabbt h\xc3\xa4rdskador uppst\xc3\xa5r. \xc3\x84nd\xc3\xa5 g\xc3\xa5r det ganska bra att dra viktiga generella slutsatser:_NEWLINE_\xc3\x84ven om en h\xc3\xa4rd f\xc3\xa5r kylning under den inledande perioden med h\xc3\xb6g resteffekt som f\xc3\xb6ljer p\xc3\xa5 ett snabbstopp \xc3\xa4r resteffekten \xc3\xa4nnu m\xc3\xa5nga timmar efter snabbstoppet h\xc3\xb6g nog att totalf\xc3\xb6rst\xc3\xb6ra h\xc3\xa4rden inom n\xc3\xa5gon timme fr\xc3\xa5n det att h\xc3\xa4rden torrkokats. F\xc3\xb6rsta tecken p\xc3\xa5 h\xc3\xa4rdskador \xc3\xa4r utsl\xc3\xa4pp av fissionsgaser fr\xc3\xa5n br\xc3\xa4nslet. N\xc3\xa4r stora m\xc3\xa4ngder v\xc3\xa4tgas avg\xc3\xa5r kan man utg\xc3\xa5 ifr\xc3\xa5n att delar av h\xc3\xa4rden rasat samman och en h\xc3\xa4rdsm\xc3\xa4lta \xc3\xa4r ett faktum.\n_START_SECTION_\nH\xc3\xa4ndelsef\xc3\xb6rlopp\n_START_PARAGRAPH_\nHela det f\xc3\xb6ljande avsnittet \xc3\xa4r en sammanst\xc3\xa4llning av det h\xc3\xa4ndelsef\xc3\xb6rlopp som angavs i haveriutredningen:\n_START_SECTION_\nEn vanlig driftst\xc3\xb6rning\n_START_PARAGRAPH_\nKlockan 04:00:36 den 28 mars 1979 stoppade en matarvattenpump obefogat. Vattenniv\xc3\xa5n i \xc3\xa5nggeneratorerna sj\xc3\xb6nk, \xc3\xa5ngturbinen stoppade och kylningen av tryckvattenreaktorns prim\xc3\xa4rkrets minskade drastiskt varf\xc3\xb6r temperatur och tryck i denna d\xc3\xa5 \xc3\xb6kade. Den utl\xc3\xb6sande h\xc3\xa4ndelsen i sig var en f\xc3\xb6rh\xc3\xa5llandevis normal st\xc3\xb6rning som gav en temperatur- och tryckh\xc3\xb6jning i reaktorns prim\xc3\xa4rkrets och medf\xc3\xb6rde \xc3\xb6ppning av en avlastningsventil p\xc3\xa5 tryckh\xc3\xa5llningsk\xc3\xa4rlet. Reaktorn snabbstoppades automatiskt (styrstavar f\xc3\xa4lldes in i h\xc3\xa4rden varvid reaktorn blev underkritisk).\n_START_SECTION_\nGl\xc3\xb6mda ventiler i inledningsskedet\n_START_PARAGRAPH_\nHj\xc3\xa4lpmatarvattenpumparna startade automatiskt, men till f\xc3\xb6ljd av att ventiler efter pumparna (ben\xc3\xa4mnda "twelve-valves") gl\xc3\xb6mts st\xc3\xa4ngda efter ett underh\xc3\xa5llsarbete uteblev matningen till \xc3\xa5nggeneratorerna. Dessa kokade d\xc3\xa5 torrt varefter prim\xc3\xa4rsystemet helt f\xc3\xb6rlorade kylning._NEWLINE_De felaktigt st\xc3\xa4ngda ventilerna uppt\xc3\xa4cktes och \xc3\xb6ppnades efter \xc3\xa5tta minuter varefter prim\xc3\xa4rkretsen \xc3\xa5terfick kylning via \xc3\xa5nggeneratorerna.\n_START_SECTION_\nAvlastningsventil som ej st\xc3\xa4nger som den skall\n_START_PARAGRAPH_\nN\xc3\xa4r \xc3\xb6ppna-signalen till avlastningsventilen (PORV, "Pilot Operated Relief Valve") upph\xc3\xb6rde s\xc3\xa5 k\xc3\xa4rvade ventilen och blev kvar i \xc3\xb6ppet l\xc3\xa4ge. D\xc3\xa5 ventilen saknade l\xc3\xa4gesindikering kunde man i kontrollrummet bara se att \xc3\xb6ppna-signalen hade upph\xc3\xb6rt, och man antog d\xc3\xa4rf\xc3\xb6r felaktigt att ventilen var st\xc3\xa4ngd. I och med att ventilen nu var obefogat \xc3\xb6ppen sj\xc3\xb6nk trycket i prim\xc3\xa4rkretsen betydligt, och tryckminskningen initierade automatisk start av n\xc3\xb6dkylpumpar._NEWLINE_Med undantag av att matarvattenledningarna l\xc3\xa4mnats st\xc3\xa4ngda efter underh\xc3\xa5llsarbetet, vilket nu \xc3\xa5tg\xc3\xa4rdats efter \xc3\xa5tta minuter, hade inga operat\xc3\xb6rsmisstag \xc3\xa4nnu beg\xc3\xa5tts. I och med den \xc3\xb6ppna avlastningsventilen inneh\xc3\xb6ll anl\xc3\xa4ggningen ett utl\xc3\xa4ckage, som dock de automatiskt startade n\xc3\xb6dkylpumparna skulle klara att i tillr\xc3\xa4cklig m\xc3\xa5n kompensera f\xc3\xb6r. Vad som i f\xc3\xb6rsta hand skilde situationen fr\xc3\xa5n det normala var att trycket i prim\xc3\xa4rkretsen var ovanligt l\xc3\xa5gt.\n_START_SECTION_\nMan tror felaktigt att reaktorn har f\xc3\xb6r mycket vatten\n_START_PARAGRAPH_\nTill slut hade trycket i prim\xc3\xa4rkretsen sjunkit s\xc3\xa5 l\xc3\xa5ngt att vattnet i h\xc3\xa4rden b\xc3\xb6rjade koka, en onormal situation i en tryckvattenreaktor, och \xc3\xa5ngan tryckte vattnet framf\xc3\xb6r sig s\xc3\xa5 att niv\xc3\xa5n i tryckh\xc3\xa5llningsk\xc3\xa4rlet steg. Till f\xc3\xb6ljd av den h\xc3\xb6ga niv\xc3\xa5n i tryckh\xc3\xa5llningsk\xc3\xa4rlet fick personalen en felaktig uppfattning om att prim\xc3\xa4rkretsen inneh\xc3\xb6ll f\xc3\xb6r mycket vatten, vilket var precis tv\xc3\xa4rt om det verkliga f\xc3\xb6rh\xc3\xa5llandet. I strid med g\xc3\xa4llande instruktioner begr\xc3\xa4nsades d\xc3\xa4rf\xc3\xb6r manuellt fl\xc3\xb6det fr\xc3\xa5n n\xc3\xb6dkylsystemet. Man b\xc3\xb6rjade \xc3\xa4ven sl\xc3\xa4ppa ut vatten fr\xc3\xa5n prim\xc3\xa4rkretsen via en nedbl\xc3\xa5sningsventil.\n_START_SECTION_\nCirkulationspumparna kaviterar och stoppas\n_START_PARAGRAPH_\nS\xc3\xa5 sm\xc3\xa5ningom hade trycket i prim\xc3\xa4rsystemet sjunkit till den gr\xc3\xa4ns d\xc3\xa4r de fyra cirkulationspumparna b\xc3\xb6rjade kavitera. Man stoppade d\xc3\xa5 strax efter kl 05:00 tv\xc3\xa5 av dem och efter ytterligare drygt tio minuter de kvarvarande tv\xc3\xa5._NEWLINE_I kombination med den l\xc3\xa4ckande avlastningsventilen och utbl\xc3\xa5sningen som personalen p\xc3\xa5b\xc3\xb6rjade fem minuter efter snabbstoppet hade prim\xc3\xa4rkretsen f\xc3\xb6rlorat s\xc3\xa5 mycket vatten att h\xc3\xa4rdens \xc3\xb6verdel \xe2\x80\x93 den varmaste delen i det nu kraftigt tryckavlastade systemet \xe2\x80\x93 stod frilagt i samma \xc3\xb6gonblick som cirkulationspumparna stoppades. Om man inte manuellt begr\xc3\xa4nsat fl\xc3\xb6det fr\xc3\xa5n n\xc3\xb6dkylsystemet s\xc3\xa5 skulle reaktorn ha klarat \xc3\xa4ven denna situation n\xc3\xa5gorlunda v\xc3\xa4l. Nu stod i st\xc3\xa4llet en st\xc3\xb6rre del av h\xc3\xa4rden i det n\xc3\xa4rmaste helt utan kylning._NEWLINE_Ungef\xc3\xa4r kl 06:00, s\xc3\xa5ledes 45 minuter senare, detekterades f\xc3\xb6rh\xc3\xb6jda str\xc3\xa5lniv\xc3\xa5er vilket tydde p\xc3\xa5 kapslingsskador till f\xc3\xb6ljd av det nu \xc3\xb6verhettade k\xc3\xa4rnbr\xc3\xa4nslet. Larmet kom fr\xc3\xa5n detektorer inne i inneslutningen och innebar att fissionsprodukter f\xc3\xb6ljt med fr\xc3\xa5n h\xc3\xa4rden via tryckh\xc3\xa5llningsk\xc3\xa4rlet och ut genom dess l\xc3\xa4ckande avlastningssventil.\n_START_SECTION_\nKapslingen reagerar med vatten\xc3\xa5nga under v\xc3\xa4tgasbildning\n_START_PARAGRAPH_\nSedan br\xc3\xa4nslets temperatur stigit ytterligare b\xc3\xb6rjade br\xc3\xa4nslets kapsling reagera med vatten\xc3\xa5nga under bildning av v\xc3\xa4tgas. \xc3\x84ven denna f\xc3\xb6ljde med ut i inneslutningen och under eftermiddagen uppstod d\xc3\xa4r en v\xc3\xa4tgasbrand som gav en kortvarig tryck\xc3\xb6kning p\xc3\xa5 omkring 2 bar._NEWLINE_Kl 06:22, tv\xc3\xa5 timmar och 22 minuter efter snabbstoppet, uppt\xc3\xa4cktes den l\xc3\xa4ckande avlastningsventilen, och l\xc3\xa4ckaget h\xc3\xa4vdes genom att st\xc3\xa4nga en avst\xc3\xa4ngningsventil f\xc3\xb6re avlastningsventilen. Trycket i prim\xc3\xa4rkretsen b\xc3\xb6rjade nu stiga och tillst\xc3\xa5ndet i prim\xc3\xa4rkretsen skulle relativt snabbt ha kunnat \xc3\xa5terst\xc3\xa4llas till det normala. Av oklar anledning dr\xc3\xb6jde det dock ytterligare en timme innan man h\xc3\xa4vde den manuella begr\xc3\xa4nsningen av n\xc3\xb6dkylfl\xc3\xb6det._NEWLINE_F\xc3\xb6rst kl 08:26 \xc3\xa5terstartades n\xc3\xb6dkylningen, varvid h\xc3\xa4rden fick viss kylning. H\xc3\xa4rdens centrala delar hade vid det h\xc3\xa4r laget sm\xc3\xa4lt och bildat en flytande sm\xc3\xa4ltp\xc3\xb6l med temperaturer \xc3\xb6ver 2500 \xc2\xb0C. Trots att h\xc3\xa4rden \xc3\xa5tert\xc3\xa4cktes med vatten fortsatte sm\xc3\xa4ltan att under vatten angripa interna strukturer i reaktortanken, och ca 20 ton rann ner till bottendelen av reaktortanken. Genom att sm\xc3\xa4ltp\xc3\xb6len delade upp sig i tv\xc3\xa5 delar, och resteffekten avtog, uppn\xc3\xa5ddes en kylbar konfiguration. Med sm\xc3\xa5 marginaler undveks att sm\xc3\xa4ltan br\xc3\xa4nt igenom reaktortankens botten, n\xc3\xa5got som skulle gett ett mycket allvarligare olycksf\xc3\xb6rlopp. Efterf\xc3\xb6ljande analyser har visat att botten av reaktortanken som mest var upphettad till \xc3\xb6ver 1100 \xc2\xb0C \xe2\x80\x93 en temperatur d\xc3\xa4r bara en mycket liten del av den lastb\xc3\xa4rande f\xc3\xb6rm\xc3\xa5gan i materialet fanns kvar. Det dr\xc3\xb6jde \xc3\xa4nda tills ungef\xc3\xa4r kl 10:30 innan olycksf\xc3\xb6rloppet stabiliseras med kylbara och vattent\xc3\xa4ckta h\xc3\xa4rdrester.\n_START_SECTION_\nResteffekten destruktiv \xc3\xa4nnu flera timmar efter snabbstopp\n_START_PARAGRAPH_\nOmedelbart efter ett snabbstopp uppg\xc3\xa5r resteffekten till cirka 6\xc2\xa0% av den termiska effekt reaktorn arbetat med \xc3\xb6gonblicket innan. Denna v\xc3\xa4rmeutveckling minskar inledningsvis snabbt och har efter en dryg timme sjunkit till knappt 2\xc2\xa0%, men sjunker d\xc3\xa4refter v\xc3\xa4sentligt l\xc3\xa5ngsammare. F\xc3\xb6rst efter ungef\xc3\xa4r en vecka har resteffekten sjunkit till under 0,5\xc2\xa0%._NEWLINE_I det aktuella fallet fick h\xc3\xa4rden tillr\xc3\xa4cklig kylning den inledande timmen, men var sedan torrlagd i olika omg\xc3\xa5ngar under flera timmars tid._NEWLINE_\xc3\x85r 1998, d\xc3\xa5 reaktorn plundrats p\xc3\xa5 br\xc3\xa4nsle, framkom att drygt h\xc3\xa4lften av h\xc3\xa4rden (ca 50 ton) sm\xc3\xa4lte ned fullst\xc3\xa4ndigt, tidvis vid temperaturer \xc3\xb6ver 2500 \xc2\xb0C. P\xc3\xa5 grund av att kylvattenl\xc3\xa4ckan uppt\xc3\xa4cktes s\xc3\xa5 sent, hann stora m\xc3\xa4ngder radioaktivt vatten och gas komma ut i reaktorinneslutningen, p\xc3\xa5 grund av ol\xc3\xa4mplig logik i st\xc3\xa4ngningsautmatiken hann dock en del vatten pumpas ut till en hj\xc3\xa4lpsystembyggnad. Tack vare att reaktorinneslutningen f\xc3\xb6rblev intakt blev utsl\xc3\xa4ppen av radioaktiva fissionsprodukter till omgivningen mycket begr\xc3\xa4nsade. D\xc3\xa4remot fick mycket omfattande sanerings\xc3\xa5tg\xc3\xa4rder g\xc3\xb6ras i inneslutningen innan man p\xc3\xa5 allvar kunde s\xc3\xa4tta ig\xc3\xa5ng med uppst\xc3\xa4dningsarbetet. De radioaktiva utsl\xc3\xa4pp som skedde kom fr\xc3\xa5n hj\xc3\xa4lpsystembyggnaden d\xc3\xa5 stora m\xc3\xa4ngder radioaktiva gaser f\xc3\xb6ljde med vattnet dit och passerade ventilationsfiltren ut i atmosf\xc3\xa4ren. _NEWLINE_Endast 92 500 TBq l\xc3\xa4mnade reaktorbyggnaden lite mer \xc3\xa4n det normala utsl\xc3\xa4ppet under ett \xc3\xa5rs drift. Utsl\xc3\xa4ppet av Jod-131 har uppskattats till 0,6 TBq, vilket \xc3\xa4r en tusendel av utsl\xc3\xa4ppet i Windscaleolyckan i England \xc3\xa5r 1957. Den h\xc3\xb6gsta ackumulerade str\xc3\xa5ldos som n\xc3\xa5gon m\xc3\xa4nniska kunnat f\xc3\xa5 vid st\xc3\xa4ndig utomhusvistelse i anl\xc3\xa4ggningens omedelbara n\xc3\xa4rhet var mindre \xc3\xa4n 1 mSv, vilket motsvarar ett \xc3\xa5rs naturlig str\xc3\xa5dos eller en enklare r\xc3\xb6ntgenunders\xc3\xb6kning.'