b'\n_START_ARTICLE_\nHuvudvattenledning Norsborg-Stockholm\n_START_PARAGRAPH_\nHuvudvattenledning Norsborg-Stockholm \xc3\xa4r Stockholms huvudledning f\xc3\xb6r dricksvatten mellan Norsborgs vattenverk i Norsborg och Nybohovs vattenreservoar (\xc3\xa4ven kallad Trekantsreservoaren) i Liljeholmen. Vattenledningen \xc3\xa4r cirka 20\xc2\xa0kilometer l\xc3\xa5ng och f\xc3\xa4rdigst\xc3\xa4lldes samtidigt med Norsborgsverket 1904. Den har renoverats n\xc3\xa5gra g\xc3\xa5nger och sedan den byggdes har fler dricksvattenledningar tillkommit exempelvis fr\xc3\xa5n Lov\xc3\xb6verket 1933, men Norsborgsledningen \xc3\xa4r fortfarande Stockholms huvudvattenledning s\xc3\xb6derifr\xc3\xa5n.\n_START_SECTION_\nBakgrund\n_START_PARAGRAPH_\nI samband med uppf\xc3\xb6randet av Norsborgsverket planerades \xc3\xa4ven huvudvattenledningen Norsborg och Trekanten. Ledningen projekterades f\xc3\xb6r en vattenm\xc3\xa4ngd av 100 000 m\xc2\xb3 per dygn, som motsvarade verkets totala produktionskapacitet. F\xc3\xb6r det kr\xc3\xa4vdes det tv\xc3\xa5 r\xc3\xb6r med en diameter p\xc3\xa5 1 000 mm vardera.  Till en b\xc3\xb6rjan lades bara en ledning och f\xc3\xb6rbereddes f\xc3\xb6r en andra. S\xc3\xa5 l\xc3\xa4nge \xc3\x85rstaverken vid \xc3\x85rstaviken var i drift kunde man lita p\xc3\xa5 denna l\xc3\xb6sning.\n_START_SECTION_\nLedningsarbetena\n_START_PARAGRAPH_\nArbetena med den cirka 16\xc2\xa0km l\xc3\xa5nga ledningen samt kompletterande ledningar i Stockholm b\xc3\xb6rjade 1902 och avslutades 1904. Byggstarten hade dragit ut p\xc3\xa5 tiden eftersom en l\xc3\xa5ngdragen expropriationsfr\xc3\xa5ga m\xc3\xa5ste l\xc3\xb6sas om marken d\xc3\xa4r ledningen skulle gr\xc3\xa4vas ner._NEWLINE_Ledningarna drogs f\xc3\xb6rbi Botkyrka kyrka och Fittja under sundet mellan Albysj\xc3\xb6n och V\xc3\xa5rbyfj\xc3\xa4rden, f\xc3\xb6rbi Fittjan\xc3\xa4set genom V\xc3\xa5rby g\xc3\xa5rd, s\xc3\xb6der om Segeltorp, genom Herr\xc3\xa4ngen f\xc3\xb6rbi H\xc3\xb6kmossens g\xc3\xa5rd, genom Midsommarkransen och slutligen till Nybohovs nya vattenreservoar; Trekantsreservoaren s\xc3\xb6der om sj\xc3\xb6n Trekanten i Gr\xc3\xb6ndal. Ledningen f\xc3\xb6ljer, med n\xc3\xa5gra f\xc3\xa5 undantag, str\xc3\xa4ckningen av Gamla S\xc3\xb6dert\xc3\xa4ljev\xc3\xa4gen respektive nuvarande Mickelsbergsv\xc3\xa4gen. Genom Midsommarkransen ligger ledningen under Tellusborgsv\xc3\xa4gen och Vattenledningsv\xc3\xa4gen (d\xc3\xa4rav namnet)._NEWLINE_Sj\xc3\xa4lva ledningen hade en dimension av 40\xc2\xa0tum (1\xc2\xa0016\xc2\xa0mm) och var av gjutj\xc3\xa4rn. Ledningsbyggarna hade att \xc3\xb6vervinna flera sv\xc3\xa5ra avsnitt. Genom sundet vid Fittjan\xc3\xa4set var man tvungen att l\xc3\xa4gga ledningen fem meter under l\xc3\xa5gvattenytan, s\xc3\xa5 att b\xc3\xa5ttrafiken inte hindrades. Genom Fittjaviken \xc3\xb6ster om Fittja bro lades ledningen p\xc3\xa5 en p\xc3\xa5 p\xc3\xa5lar vilande r\xc3\xa4nna av betong. L\xc3\xa4ngs str\xc3\xa4ckan utf\xc3\xb6rdes \xc3\xa4ven flera djupa bergssk\xc3\xa4rningar._NEWLINE_Trots maskinhj\xc3\xa4lp blev detta stora infrastrukturprojekt mycket arbetsintensivt. Tidvis uppgick arbetsstyrkan vid bygget f\xc3\xb6r sj\xc3\xa4lva vattenverket till 300 man, lika m\xc3\xa5nga arbetade med huvudledningen och ytterliga 200 man var sysselsatta med Trekantsreservoaren och ledningen vidare in mot stadens centrala delar._NEWLINE_L\xc3\xa4ngs str\xc3\xa4ckan fanns flera kontrollstationer med avst\xc3\xa4ngningsventiler som vid Fittja bro och vid H\xc3\xa4radsv\xc3\xa4gen i Segeltorp. Fronterna av dessa \xc3\xa4r formgivna som ett litet hus och utf\xc3\xb6rda i granit. N\xc3\xa5gra av de ursprungliga kontrollstationerna finns \xc3\xa4nnu kvar, de \xc3\xa4r numrerade och de i Fittja b\xc3\xa4r nummer 5 och 6 och den i Segeltorp har nummer 10. Det var s\xc3\xa5ledes r\xc3\xa4tt m\xc3\xa5nga s\xc3\xa5dana stationer p\xc3\xa5 str\xc3\xa4ckan fr\xc3\xa5n Norsborgs vattenverk till Trekanten. Det byggdes \xc3\xa4ven flera luftningsstationer, \xc3\xa4ven de utf\xc3\xb6rda i granit. Gemensamt f\xc3\xb6r alla dess byggnader var det borgliknande utseende som hade ritats av arkitekten f\xc3\xb6r Norsborgsverket och Trekantsreservoaren; Erik Josephson. Alla byggnader hade \xc3\xa4ven ett litet vapen \xc3\xb6ver d\xc3\xb6rren visande Sankt Erik samt \xc3\xa5rtal. _NEWLINE_Omkring midsommar 1904 provtrycktes ledningen med vatten fr\xc3\xa5n Trekantsreservoaren och alla fel och brister \xc3\xa5tg\xc3\xa4rdades. Sedan avvaktades starten av det nya vattenverket i Norsborg som invigdes den 6 oktober 1904. Enligt en annan k\xc3\xa4lla var huvudledningen till staden inte fullbordat n\xc3\xa4r Norsborgsverket stod klart och Trekantsreservoaren inte heller rengjord fr\xc3\xa5n byggsmuts._NEWLINE_F\xc3\xb6r att \xc3\xb6vervaka ledningens funktion fanns tv\xc3\xa5 vattenvaktarstugor, en p\xc3\xa5 Fittjan\xc3\xa4set och en vid H\xc3\xa4radsv\xc3\xa4gen i Segeltorp. Husen var personalbostad f\xc3\xb6r vattenledningsvakten som var anst\xc3\xa4lld av Stockholms vattenledningsverk. De var bemannade med en vattenvakt till en bit in p\xc3\xa5 1950-talet, b\xc3\xa5da husen finns kvar \xc3\xa4n idag._NEWLINE_Fr\xc3\xa5n Trekantsreservoaren g\xc3\xa4llde det \xc3\xa4ven att forts\xc3\xa4tta in mot stadens befintliga r\xc3\xb6rn\xc3\xa4t. H\xc3\xa4r fick man passera Liljeholmsviken med undervattensr\xc3\xb6r. P\xc3\xa5 S\xc3\xb6dermalmssidan fortsatte huvudledningen till Hornsgatan. Den sista delen av detta arbete avslutades 1904 och d\xc3\xa5 kunde man mata stadens befintliga r\xc3\xb6rn\xc3\xa4t b\xc3\xa5de fr\xc3\xa5n \xc3\x85rstaviken och fr\xc3\xa5n Norsborg.\n_START_SECTION_\nOml\xc3\xa4ggning f\xc3\xb6r F\xc3\xb6rbifart Stockholm\n_START_PARAGRAPH_\nI april 2014 startade Stockholm Vatten arbetet med att flytta huvudvattenledningen med en ny str\xc3\xa4ckning under V\xc3\xa5rby all\xc3\xa9 och Sk\xc3\xa4rholmsv\xc3\xa4gen. Totalt r\xc3\xb6r det sig om 3 300 meter dubbla r\xc3\xb6rledningar. Arbetet, som ber\xc3\xa4knas p\xc3\xa5g\xc3\xa5r till h\xc3\xb6sten 2015, g\xc3\xb6rs eftersom den gamla ledningsdragningen "kolliderar" med den nya trafikplatsen Kungens kurva och tunnlarna f\xc3\xb6r den planerade v\xc3\xa4stf\xc3\xb6rbindelsen F\xc3\xb6rbifart Stockholm. Idag ligger ledningen under mittstr\xc3\xa4ngen p\xc3\xa5 S\xc3\xb6dert\xc3\xa4ljev\xc3\xa4gen (E4/E20).\n_START_SECTION_\nAndra r\xc3\xb6rledningen\n_START_PARAGRAPH_\nDen andra ledningen Norsborg\xe2\x80\x93Trekanten lades ut under \xc3\xa5ren 1914\xe2\x80\x931918. Denna g\xc3\xa5ng valdes en 700\xc2\xa0mm st\xc3\xa5lr\xc3\xb6rsledning, anledning till materialbyte var de d\xc3\xa5liga erfarenheter som man hade haft med gjutj\xc3\xa4rnsr\xc3\xb6ren. Under 1912 och 1913 h\xc3\xa4nde flera r\xc3\xb6rbrott p\xc3\xa5 gjutj\xc3\xa4rnsr\xc3\xb6r inne i Stockholm. Stora stycken slets ur r\xc3\xb6rv\xc3\xa4ggen och omfattande vattenutfl\xc3\xb6den intr\xc3\xa4ffade. _NEWLINE_Arbetena med andra ledningen drog ut p\xc3\xa5 tiden. R\xc3\xb6ren k\xc3\xb6ptes i Tyskland som var i krig och stoppade leveranserna. Efter det arbete kunde man st\xc3\xa4nga Skanstullsverket (1918) och fem \xc3\xa5r senare \xc3\xa4ven Eriksdalsverket vid \xc3\x85rstaviken.\n_START_SECTION_\nRenoveringar\n_START_PARAGRAPH_\nUnder andra v\xc3\xa4rldskriget byttes b\xc3\xa5da ledningar ut mot tv\xc3\xa5 stycken 1\xc2\xa0000mm st\xc3\xa5lr\xc3\xb6r, d\xc3\xa4rmed kunde Norsborgsverkets kapacitet \xc3\xb6kas till 190\xc2\xa0000\xc2\xa0m\xc2\xb3 per dygn. I mitten av 1960-talet utf\xc3\xb6rdes ytterligare en f\xc3\xb6r\xc3\xa4ndring, d\xc3\xa5 byttes b\xc3\xa5da st\xc3\xa5lr\xc3\xb6ren mellan Norsborg och Fittja mot en enda ledning som har en diameter p\xc3\xa5 1\xc2\xa0400\xc2\xa0mm. 1985 var det fortfarande Stockholm Vattens gr\xc3\xb6vsta vattenledning.'