그리고 이 설치 바닥 판 위 에 계전기 판넬 이나 배전반 및 앞 에서 언급 한 각종 설비 를 설치 하 게 되 는데 , 이 계전기 판넬 등 이 중량 일 때 에 는 설치 바닥 판 에 있 는 4 개 의 구멍 중 2 개 의 구멍 에 앵커 못 으로 고정 시키 고 , 그 다음 두부 ( Head ) 상단 에 충격 패드 ( Cushion pad ) 를 위치 시키 고 상부 위치 고정 용 지지대 를 각각 수직 지중 봉 에 사방 으로 연결 하 여 볼트 로 고정 하 여 틀 을 짜 맞춘다 . 그 위 에 쿠 숀 패드 홈 에 맞추 어 상판 을 사방 으로 조립 하 여 완성 시킨다 . 여기 서 상판 재질 은 기존 의 오래 된 시스템 은 철판 ( 610 ㎜ × 610 ㎜, 두께 32 ㎜) 을 주로 사용 하 였으나 , 최근 에 는 철판 의 단점 을 해소 한 폴리우레탄 과 소립 자판 ( Particle Board ) 일체 형 ( 600 ㎜ × 600 ㎜, 두께 40 ㎜) 을 주로 사용 하 고 있 다 .