[ 환경부 , 적수 장기 화 원인 분석 ] 인천 상수도 도면 ' 구멍 '… 배수 지점 도 확인 못한 채 방류 
 인천 서구 · 영종 지역 의 붉 은 수돗물 ( 적수 · 赤 水 ) 사태 의 장기 화 는 인천시 상수도 사업 본부 가 상수 관망 의 높낮이 현황 을 구축 하 지 못한 것 이 또 다른 원인 으로 지목 되 고 있 다 . 
 환경부 는 이번 사태 의 장기 화 는 이 물질 의 공촌 정수장 유입 과 함께 체계 적 인 방류 지연 도 한 몫 을 했 다고 지적 했 다 . 인천시 는 수돗물 에 섞인 이 물질 을 배출 하 기 위해 사고 발생 초기 에 소화전 위주 로 방류 를 실시 했 는데 주먹구구식 으로 이뤄졌 다는 얘기 다 . 
 상수도관 은 정수장 의 물 을 지역 별 배수지 로 보내 는 송수관 , 배수지 의 물 을 동네 곳곳 으로 분배 하 는 배수관 , 각 가정 ( 건물 ) 으로 최종 적 으로 물 을 보내 는 급수관 등 으로 구성 됐 다 . 
 총 길 이 6 천 800 ㎞ 에 달하 는 상수도관 은 1 . 2 m 깊이 에 거미줄 처럼 매설 돼 있 다 . 눈 으로 보이 지 않 기 때문 에 누수 등 비상사태 시 에 는 도면 에 의존 할 수 밖에 없 다 . 
 환경부 는 인천 시가 GIS ( 지리 정보 시스템 ) 를 구축 해 상수도관 의 도면 을 관리 하 고 있 기 는 하나 관망 의 높낮이 를 표시 한 종단 면도 가 없 어 배수 지점 을 정확히 확인 하 지 못한 채 방류 작업 을 실시 했 다고 지적 했 다 . 
 상수도관 은 자연 적 인 물 의 흐름 을 유도 하 기 위해 수평 이 아니 라 약간 비스듬 하 게 매설 되 는 구간 도 있 는데 도면 으로 는 이런 부분 이 확인 되 지 않 아 체계 적 인 방류 가 어려웠 다는 얘기 다 . 
 관망 의 높낮이 에 따라 정체 구간 이 발생 하 기 도 하 는데 이런 입체 적 인 분석 없이 소화전 위주 로 방류 를 실시 해 큰 효과 를 보 지 못했 다는 설명 이 다 . 
 환경부 관계자 는 " 관망 이 어디 가 높 고 어디 가 낮 은지 파악 을 한 뒤 정체 구간 위주 로 방류 를 해야 하 는데 종단면 도 없이 방류 를 했 기 때문 에 사태 장기 화 의 한 원인 이 됐 다 " 고 했 다 . 
 이번 사태 를 인천시 가 허둥지둥 대처 하 면서 상수도 본부 가 관망 을 제대로 파악 하 고 있 는지 에 대한 의구심 도 안팎 에서 제기 되 고 있 다 . 
 지하 에 는 상수도관 외 에 도 전기 , 하수 , 통신 등 각종 시설 이 매설 돼 있 는데 공사 를 하 려고 땅 을 팠 을 때 설계대 로 작업 이 여의치 않 아 우회 하 거나 높낮이 를 계획 과 다르 게 설치 했 을 수 도 있 기 때문 이 다 . 
 상수도 현장 에서 오래 일 한 종사자 들 은 원래 설계 도면 과 다른 실제 매설 현황 을 별도 로 작성 한 이른바 ' 족보 ' 를 만들 어 공유 하 고 있 다는 얘기 도 공공연 하 게 나오 고 있 다 . 
 이 와 관련 해 상수도 본부 의 한 관계자 는 " 도면 은 송수관 부터 급수관 까지 GIS 로 철저 하 게 관리 하 고 있 고 종단 면도 의 경우 꼭 구축 해야 하 는 도면 은 아니 다 " 라며 " 관망 의 높낮이 는 지형도 를 통해서 도 충분히 확인 할 수 있 어 환경부 입장 과 는 다르 다 " 고 했 다 .