라고 하 는 , 실외 유닛 ( 2 ) 의 고압 가스 관부 ( E ) 의 용적 ( Vog 1 ) 에 고압 가스 관부 ( E ) 에 있 어서 의 냉매 의 밀도 ( ρ d ) 를 곱한 함수 식 으로서 나타내 진다 . 덧붙여 , 고압 가스 관부 ( E ) 의 용적 ( Vog 1 ) 은 , 실외 유닛 ( 2 ) 이 설치 장소 에 설치 되 기 전 부터 이미 알 고 있 는 값 이 며 , 미리 제 어부 ( 8 ) 의 메모리 에 기억 되 어 있 다 . 또한 , 고압 가스 관부 ( E ) 에 있 어서 의 냉매 의 밀도 ( ρ d ) 는 , 토출 온도 ( Td ) 및 토출 압력 ( Pd ) 을 환산 하 는 것 에 의하 여 얻 어 진다 .