평택 중학교 신축 현장 , 손놓 은 감리 단 … 설계 와 다른 단열재 시공 , 뒤늦 게 발견 
 평택 의 한 중학교 신축 공사 현장 에서 단열재 부실시공 의혹 이 불거졌 다 . 
 6 일 경기도 교육청 등 에 따르 면 태림 종합 건설 ( 주 ) 와 ( 주 ) 정건 이 시공 하 고 건원 엔지니어링 ( 주 ) 가 감리 하 는 평택시 용이동 438 에 신축 중 인 용 이 중학교 ( 지하 1 층 지상 4 층 9 천 923 ㎡) 는 오 는 7 월 1 일 이전 개교 를 앞두 고 있 다 . 
 그러나 준공 을 앞두 고 설계 상 단열재 가 아닌 , 다른 제품 의 단열재 가 시공 된 것 으로 드러났 다 . 
 용 이중 신축 시방서 를 보 면 비드 법 단열재 2 종 2 호 를 시공 해야 하나 2 종 3 호 가 시공 됐 다 . 2 종 2 호 와 3 호 의 차이 는 비중 ( 무게 ) 과 가격 이 다 . 2 호 는 25 ㎏ 으로 104 원 , 2 종 3 호 는 20 ㎏ 으로 90 원 이 다 . 
 용이 중 현장 단열재 납품 총액 은 9 천 900 만 원 으로 거래 명세서 에 는 전부 2 종 2 호 로 명시 돼 있 다 . 
 하지만 건설 품질 기술 연구원 의 밀도 검사 결과 기준치 에 미달 하 는 수치 가 나왔 다 . 
 단열재 납품 업체 인 가온 누리 관계자 는 " 납품 전 에 단가 를 도저히 맞출 수 없 어 시공사 와 협의 한 뒤 에 2 종 3 호 로 납품 했 다 " 며 " 나중 에 문제 가 되 자 시공사 가 재시공 비용 으로 2 억 원 이 넘 는 비용 을 요구 하 고 있 다 " 고 말 했 다 . 
 건축법 제 23 조 2 항 과 국토 교통부 고시 를 보 면 설계 도서 와 법령 해석 , 감리 자 의 지시 가 다를 경우 공사 시방서 , 설계도 면 , 전문 시방서 , 표준 시방서 순 으로 우선 순위 를 둬야 한다 . 
 시공사 와 납품 업체 가 시방서 와 다른 단열재 를 납품 하 는 동안 정작 공사 를 관리 감독 해야 하 는 감리 단 이 손 을 놓 고 있 었 다는 지적 도 피하 기 어려워졌 다 . 
 문제 가 불거지 기 전 까지 당초 계획 과 다른 단열재 가 학생 들 이 머무를 교실 천장 과 외벽 , 옥상 바닥 등 에 들어갔 다는 점 을 인지 하 지 못했 기 때문 이 다 . 
 이 에 대해 도 교육청 관계자 는 " 사실 관계 를 확인 해 공사 위반 사항 에 대해 부정당 업체 지정 또는 자재 납품 단가 차액 을 회수 할 계획 " 이 라며 " 건축법 상 기준 에 는 현재 시공 된 단열재 도 부합 해 재시공 계획 은 없 다 " 고 설명 했 다 .