또한 , 열 교환기 의 각각 의 냉매 유로 가 다른 계통 이 며 , 분기 관 을 더욱 분기 하 는 재 분기 파이프 로써 계통 마다 냉매 가 공급 되 는 구조 이 기 때문 에 , 예 를 들 면 , 냉매 유로 가 한 계통 에 있 어서 통풍 방향 의 표면적 이 동일 한 하나 의 열 교환기 와 비교 하 여 열 교환기 의 유로 내 의 저항 이 감소 되 기 때문 에 , 공기 조화 장치 의 압축기 에 부가 되 는 부하 가 경감 된다 . 또한 , 열 교환기 의 냉매 유로 가 짧 기 때문 에 냉매 의 유속 을 단축 할 수 있 어 , 전열 효과 를 높일 수 있 다 .