집 에 원인 을 알 수 없 는 소음 이 있 습니다 . 도움 부탁드려요 . 
 G 금 진현 12 1 , 472 01 . 26 18 : 58 
 집 에 약 한 달 전 부터 원인 을 알 수 없 는 소음 이 있 습니다 . 지역난방 아파트 입니다 . 
 삐 ~~~~~~~ 소리 가 약간 고주파 음 처럼 작 게 들립니다 . 귀 를 자극 하 여 짜증 나 는 소리 입니다 . 
 무던 한 사람 들 은 안 들립니다 . 
 관리 사무소 연락 하 여 오 셔도 5 - 6 분 오 셨 는데 딱 1 분 만 들린다고 합니다 . 
 그런데 그 소리 가 밤 에 잘려고 하 면 더 크 게 들려서 수면 에 방해 가 됩니다 . 
 전기 소리 . .. 옛날 형광 등 오래 되 면 들리 는 소리 랑 비슷 합니다 . 오래 된 티비 켜 놓 으면 들리 는 소리 랑 도 비슷 합니다 . 집 모든 곳 에서 들립니다 . 진동 소리 인 듯 느껴집니다 . 
 안방 과 거실 이 가장 크 게 들리 는 것 같 습니다 . 어떨 때 는 ---- 쏴 아아아 ----- 쏴 아아아 이런 소리 도 들립니다 
 우리 집 전기 , 난방 , 윗집 전기 , 난방 , 아랫집 전기 , 난방 다 내려보 고 실험 을 해 봤 지만 없 어 지 지 않 았 습니다 . 
 수도 , 온 수 도 다 잠궈 봤 구요 . 소리 는 24 시간 들리 는데 , 와이프 는 잠 에 잘 때 만 들린다고 하 고 저 만 
 24 시간 느낍니다 . 
 관리 실 에서 는 24 시간 들리 는 거 면 전기 도 아니 고 , 수도 도 아니 고 , 난방 도 아닐 꺼 라고 합니다 . 
 그냥 어쩔 수 없 다고 만 하 는데 다른 어떤 원인 이 있 을까요 ? 
 22 층 중 에 12 층 이 고 , 혹시 공용 배관 쪽 소음 이 아니 냐고 제 가 물 어 봤 지만 잘 모르 겠 다고 합니다 . 
 전문가 를 불러서 만약 공용 쪽 에서 문제 가 발생 되 면 관리 실 에서 해결 을 하 는 방 안 으로 한다고 하 지만 
 큰 문제 라고 생각 이 되 지 않 으면 힘들 수 도 있 다고 합니다 . 
 정말 답답 합니다 . 도움 좀 부탁 드립니다 . 
 조치 1 지역난방 에어 빼 봤 습니다 . 
 조치 2 우리 집 , 윗집 아랫집 전기 내려 봤 습니다 . 
 조치 3 우리 집 , 윗집 , 아랫집 난방 내려 봤 습니다 , 
 수격 현상 , 워터 해머 방지기 , 감압 밸브 이런 것 들 도 다 찾 아 봤 는데 우리 집 하 고 상관 이 없 는 것 같 습니다 . 
 G 지 배철 01 . 27 20 : 44 
 음 . .. 이거 참 . . 
 말 꺼내 기 힘든 경우 인데요 . .. 
 악역 은 내 가 맡 는다 ! 
 혹시 . . 예의 는 아니 옵니다 만 . .. 
 연세 가 어느 정도 이 신지요 ? 
 저 같 은 경우 약간 의 환청 이명 현상 이 있 습니다 . 
 막내 놈 이 집안 에 음악 틀 어 놓 고 . . 
 그걸 별로 . .. 달갑 지 않 지만 . . 
 듣 다 보 면 , , , 
 막내 가 외출 한 다음 에 도 . .. 
 그 음악 소리 가 들립니다 . 
 붕붕붕 붕붕 ~ 붕 
 띠 잉 띵 딩동 딩 ~ 
 솨아 솨아 쏴 솨 ~~ 
 심지어 는 별 다방 이나 롯데 엘 젤리 너스 가 서 . .. 
 커피 한 사발 하 고 나오 면 . . 
 그 매장 에서 들리 던 음악 소리 가 . ... 
 꽤 나 오래 귓가 에 맴 돕니다 . .. 
 의사 선생 이 몇 가지 검사 하 더니 . . 
 노화 현상 인데 . .. 심각 한 상태 는 아니 라고 . .. 
 더 심해 진다면 . .. 수술 이나 기타 치료 생각 하 시 는 게 
 좋 습니다 . ... 라고 . . 말 하 더군요 . .. 
 더 심한 분 들 은 심리치료 도 필요 하 다고 협박 하 면서 요 . ..... 
 음 . .. 이거 참 . . 말 꺼내 기 힘든 경우 인데요 . .. 악역 은 내 가 맡 는다 ! 혹시 . . 예의 는 아니 옵니다 만 . .. 연세 가 어느 정도 이 신지요 ? 저 같 은 경우 약간 의 환청 이명 현상 이 있 습니다 . 막내 놈 이 집안 에 음악 틀 어 놓 고 . . 그걸 별로 . .. 달갑 지 않 지만 . . 듣 다 보 면 , , , 막내 가 외출 한 다음 에 도 . .. 그 음악 소리 가 들립니다 . 붕붕붕 붕붕 ~ 붕 띠 잉 띵 딩동 딩 ~ 솨아 솨아 쏴 솨 ~~ 심지어 는 별 다방 이나 롯데 엘 젤리 너스 가 서 . .. 커피 한 사발 하 고 나오 면 . . 그 매장 에서 들리 던 음악 소리 가 . ... 꽤 나 오래 귓가 에 맴 돕니다 . .. 병원 에 갔 습니다 . 이비인후과 . .. 의사 선생 이 몇 가지 검사 하 더니 . . 노화 현상 인데 . .. 심각 한 상태 는 아니 라고 . .. 더 심해 진다면 . .. 수술 이나 기타 치료 생각 하 시 는 게 좋 습니다 . ... 라고 . . 말 하 더군요 . .. 더 심한 분 들 은 심리치료 도 필요 하 다고 협박 하 면서 요 . ..... 
 1 화성 사람 01 . 27 21 : 25 
 아마 이것 이 원인 은 아니 라 생각 됩니다 만 혹시 다른 분 들 을 위해 올려 봅니다 
 집 밖 에 있 는 인터폰 마이크 부분 에 전 단지 붙이 면서 테이프 로 마이크 구멍 이 막히 는 경우 가 있 는데 이경우 테이프 로 인해 소리 가 증폭 되 면서 삐 ~ 하 거나 웅 ~ 하 는 소리 가 생기 는 경우 가 있 습니다 . 
 물론 제품 마다 다릅니다 . 
 아마 이것 이 원인 은 아니 라 생각 됩니다 만 혹시 다른 분 들 을 위해 올려 봅니다 집 밖 에 있 는 인터폰 마이크 부분 에 전 단지 붙이 면서 테이프 로 마이크 구멍 이 막히 는 경우 가 있 는데 이경우 테이프 로 인해 소리 가 증폭 되 면서 삐 ~ 하 거나 웅 ~ 하 는 소리 가 생기 는 경우 가 있 습니다 . 물론 제품 마다 다릅니다 . 
 M 관리자 01 . 28 10 : 27 
 두 분 이 다른 방향 으로 글 을 올려 주 셨 듯이 . .. 
 질문 하 신 분 께 는 죄송 합니다 만 , 글 로 오 고 가 는 정보 만 으로 는 원인 을 파악 하 기 에 는 무리 가 있 어 보 입니다 . 특히 소음 과 관련 된 것 은 그렇 습니다 . 
 소리 를 녹음 해서 질문 을 주 신 분 들 도 계신데 , 그 분 들 에게 도 확신 에 가까운 조언 을 드리 는 것 이 어려웠 었 습니다 . 
 그러므로 , 거듭 죄송 합니다 만 . .. 이 게시판 에서 오 고 가 는 글 로 원인 을 논하 기 에 는 무리 인 듯 싶 습니다 . 
 두 분 이 다른 방향 으로 글 을 올려 주 셨 듯이 . .. 질문 하 신 분 께 는 죄송 합니다 만 , 글 로 오 고 가 는 정보 만 으로 는 원인 을 파악 하 기 에 는 무리 가 있 어 보 입니다 . 특히 소음 과 관련 된 것 은 그렇 습니다 . 소리 를 녹음 해서 질문 을 주 신 분 들 도 계신데 , 그 분 들 에게 도 확신 에 가까운 조언 을 드리 는 것 이 어려웠 었 습니다 . 그러므로 , 거듭 죄송 합니다 만 . .. 이 게시판 에서 오 고 가 는 글 로 원인 을 논하 기 에 는 무리 인 듯 싶 습니다 . 
 2 패시브 아파트 01 . 29 11 : 18 
 고주파 음 이 라면 거의 전자 제품 일 텐데요 . 집 안 에 있 는 모든 전자 제품 을 다 제거 해 보 면 답 에 접근 할 수 도 있 겠 다는 생각 이 듭니다 . 건전지 를 사용 하 는 전자 제품 도 있 고 , 그렇 지 않 더라도 어떤 제품 은 전원 을 차단 해도 한동안 고주파 음 이 나 기 도 합니다 . 물론 그럴 수 도 있 다는 것 일 뿐 입니다 . 
 G 금 진현 01 . 29 12 : 58 
 많 은 관심 가져 주 시 고 답글 달 아 주 셔서 감사 합니다 . 
 이명현 상 은 아니 구요 . . 다른 조용 한 곳 에서 는 안 들립니다 . .. 
 저희 집 은 감압 밸브 의 디스크 를 새것 으로 교체 한 상태 입니다 . 
 현재 로서 는 위층 의 감암 밸브 고장 으로 생각 하 고 있 습니다 . 
 요즘 추워서 수도꼭지 틀 어 놓 은 가정 이 많 다고 알 고 있 습니다 . 
 그래서 24 시간 물 이 흐르 지 않 았 나 
 조심 스럽 게 추측 해 보 고 있 습니다 . 관리 실에 위층 의 감압 밸브 고쳐 달 라고 문의 한 상태 입니다 . 
 결과 가 나온다면 답글 에 알려 드리 도록 하 겠 습니다 . 
 많 은 관심 가져 주 시 고 답글 달 아 주 셔서 감사 합니다 . 이명현 상 은 아니 구요 . . 다른 조용 한 곳 에서 는 안 들립니다 . .. 저희 집 은 감압 밸브 의 디스크 를 새것 으로 교체 한 상태 입니다 . 현재 로서 는 위층 의 감암 밸브 고장 으로 생각 하 고 있 습니다 . 요즘 추워서 수도꼭지 틀 어 놓 은 가정 이 많 다고 알 고 있 습니다 . 그래서 24 시간 물 이 흐르 지 않 았 나 조심 스럽 게 추측 해 보 고 있 습니다 . 관리 실에 위층 의 감압 밸브 고쳐 달 라고 문의 한 상태 입니다 . 결과 가 나온다면 답글 에 알려 드리 도록 하 겠 습니다 . 
 M 관리자 01 . 29 13 : 21 
 네 . . 감사 합니다 . 결과 기대 하 고 있 겠 습니다 . ^^ 
 G 지 배철 01 . 29 19 : 31 
 헐 . .. 그러 시 군요 . . 죄송 합니다 . 
 이명현 상 아니 시 면 정말 죄송 합니다 . 
 어림잡 아 얼렁뚱땅 . ... 
 넘겨 잡 아 . . 대충 대충 . .. 
 이거 습관 되 면 안 되 는데 . .. 
 말 입니다 . .. ㅋㅋ 
 헐 . .. 그러 시 군요 . . 죄송 합니다 . 이명현 상 아니 시 면 정말 죄송 합니다 . 어림잡 아 얼렁뚱땅 . ... 넘겨 잡 아 . . 대충 대충 . .. 이거 습관 되 면 안 되 는데 . .. 말 입니다 . .. ㅋㅋ 
 2 gklee 01 . 29 22 : 04 
 24 시간 에 밤 에 들리 신다고 하 니 아닐 거 같 긴 하 지만 . . 제 가 비슷 한 현상 이 있 습니다 . 저 는 집 에 차단기 를 전부 내려서 전기 문제 가 아닌 걸 확인 했 고 물 다 끄 고 난방 다 끄 고 있 어 봤 고 환기 장치 부터 전부 끌 수 있 는 거 꺼 봤 는데 나 더라구요 . 저 도 이명 현상 인 줄 알 았 습니다 . 그런데 이게 날 때 안 날 때 가 너무 확연 하 더군요 . 그런데 어느 날 그 소리 날 때 창문 열 어 보 니 어떤 집 에서 진공청소기 돌리 더라구요 . 진공청소기 소리 가 환기구 를 타 고 오 는지 창문 을 통해 들어오 는지 몰라도 그 소리 가 문 닫 아도 들렸 습니다 . 청소기 껐 는지 소리 안 나 길래 창문 열 어 보 니 청소 다 했 나 보 더군요 . 그래서 제 결론 은 다른 집 가전제품 ( 티비 - 오래 된 - 나 진공청소기 ) 때문 이 겠 구나 하 고 생각 합니다 . 즉 어쩔 수 없 더라구요 . 소리 날 때 창문 한 번 열 어 보 세요 밖 에서 안 들리 던 소리 가 들리 는지 . 
 G 금 진현 02 . 01 13 : 18 
 위 층 감압 밸브 디스크 교체 후 소음 이 50 % 정도 줄어들 었 습니다 . 이제 는 귓가 에서 윙윙 거리 는 소리 는 줄 었 습니다 . 그런데 관리 사무소 에서 적극 적 으로 협조 를 하 지 않 아서 힘 이 듭니다 . 관리 사무소 가 주체 가 되 어 찾 은 게 아니 고 제 가 강짜 로 해 달 라고 하 고 몇 번 찾아가 서 하 는 과정 에서 감정 이 상했 는지 비협조 적 으로 나옵니다 . 관리 사무소 직원 이 감암 밸브 도 보통 온수 쪽 에서 이상 이 온다고 갈 더라도 온 수쪽 디스크 만 간다고 저 한테 이야기 한 적 이 있 었 습니다 . 1 년 동안 일 하 면서 냉수 쪽 갈 아 본 적 은 한 번 도 없 다고 했 습니다 . 우리 집 꺼 갈 때 도 온 수 만 갈아주 더라구요 . 냉수 에서 는 이상 이 안 생긴다고 요 . .. 그러 다가 냉수 도 제 가 강력히 갈 아 달 라고 하 니 갈 아 줬 는데요 . 그래서 윗 층 도 저 는 당연히 온 수 만 갈 았 을 거 라 판단 을 했 습니다 . 냉수 도 갈게 된다면 100 % 해결 을 할 수 있 을 거 라 생각 해서 윗 층 냉수 쪽 감압 밸브 디스크 를 갈 아 달 라고 요청 했으나 치일 피일 미루 면서 안 해 주 고 있 습니다 . ( 타 세대 동파 , 눈 치우 느라 바쁘 다 등 ) 그래서 아직 은 정확 하 지 는 않 으나 위 상태 의 해결책 은 감압 밸브 이상 일 가능 성 이 크 다고 보 고 있 습니다 . 기계실 에서 올려 주 는 수압 을 감압 밸브 에서 떨어트려 줘야 하 는데 그걸 제대로 못 하 고 세대 로 쎈 수압 의 물 을 보내 다 보 니 세 대안 의 배관 이 압력 때문 에 떠 는 현상 이 었 던 것 같 습니다 . 감압 밸브 에 대해서 잘 몰라서 그러 는데요 . .. 수리 하 는 걸 보 니 감압 밸브 밑 에 를 열 어서 디스크 만 교환 을 하 더라구요 . . 디스크 교환 만 되 면 감압 밸브 의 수리 가 완료 되 는 건지 도 의문 입니다 . 그래서 고민 이 됩니다 . 이사 도 고려 하 고 있 습니다 . YPR - 8 Z 삼양 밸브 를 쓰 더라구요 . 개당 약 4 만 원 정도 하 더라구요 . 아니면 설비 업자 불러서 윗 층 2 개 , 우리 집 2 개 이렇게 4 개 를 갈 아 봐야 하나 도 생각 하 고 있 습니다 . 
 M 관리자 02 . 01 16 : 50 
 감압 밸브 가 원인 이 면 디스크 교체 전 에 . . 밸브 옆 에 단계 를 조절 하 는 나사 가 있 습니다 . 이 것 을 조절 하 면 소리 가 사라질 수 있 습니다 . 
 소리 가 계속 나 면 ( 사용 연한 이 5 년 정도 이 기에 ) 새로 교체 를 하 시 는 것 이 좋 습니다 . 
 출장비 에 비해서 제품 가격 은 싸 니까요 . 
 감압 밸브 가 원인 이 면 디스크 교체 전 에 . . 밸브 옆 에 단계 를 조절 하 는 나사 가 있 습니다 . 이 것 을 조절 하 면 소리 가 사라질 수 있 습니다 . 소리 가 계속 나 면 ( 사용 연한 이 5 년 정도 이 기에 ) 새로 교체 를 하 시 는 것 이 좋 습니다 . 출장비 에 비해서 제품 가격 은 싸 니까요 . 
 G 금 진현 02 . 03 22 : 36 
 관리자 님 답변 감사 합니다 . 현재 많이 좋 아 졌 지만 약간 은 미진 한 느낌 입니다 . 남 의 집 에 이래라 저래라 하 기 도 난감 한 사항 이 고 누구 도 우리 집 의 문제점 에 대해서 관심 을 가지 지 않 습니다 . ( 윗집 에 몇 번 찾아갔 더니 인상 쓰 시 면서 기분 나쁜 티 를 너무 내 셔서 요 - 이사 오 시 고 한 번 도 층간 소음 이 든 뭐 든 간 에 뭐 라고 한 적 은 없 는데 도 요 몇 주 동안 소음 찾 느라고 몇 번 찾아갔 어요 ) 스스로 해 봐야 하 는데 전문가 가 아니 기 때문 에 애 로 사항 이 많 습니다 . 감압 밸브 도 1 개 의 가격 은 싸 지만 우리 꺼 , 윗집 꺼 , 아랫집 꺼 까지 6 개 정도 를 갈 아야 성과 가 나올 것 같 아서 가격 적 인 부담 도 됩니다 . 이게 문제 라서 100 % 잡힌다는 보장 이 있 다면 돈 아깝 지 않 지만 만약 그게 아니 라면 상당 한 타격 입니다 . 그래서 아직 이러 지 도 저러 지 도 못하 고 고민 하 고 있 는 상태 입니다 . ㅜㅜ 
 M 관리자 02 . 04 11 : 59 
 그럼 일단 윗집 냉수 만 가 세요 . . 지금 은 그게 최선 으로 여겨집니다 . 
 2 , 687 , 942 명 전체 방문자