이 경우 , HVDC 시스템 을 바로 차단 하 기 보 다는 AC 계통 ( 20 ) 의 보호 동작 과 보호 협조 하 는 대응 동작 이 요구 된다 . 이 는 , HVDC 시스템 을 차단 함 에 따라 발생 하 는 손실 이 AC 계통 ( 20 ) 의 보호 동작 과 보호 협조 하 는 경우 손실 보다 매우 크 기 때문 이 다 . 여기 서 , 보호 협조 는 전기 회로 에서 발생 한 사고 영역 을 전원 회로 에서 분리 하 여 사고 의 확대 를 최소 화 하 는 것 을 의미 한다 .