수용가 의 순시 소비 전력 을 측정 하 여 디 멘 드 제어기 ( 10 ) 는 예상 소비 전력 이 관리 전력량 을 넘 을 것 으로 예측 되 면 관리 대상 순서 에 따라 소비 전력 의 단계 별 제어 명령 이 제 어부 ( 14 ) 에 인터페이스 모듈 ( 12 ) 을 통해 전달 되게 된다 . 이러 한 단계 별 제어 명령 에 따라 제 어부 ( 14 ) 는 대상 멀티 형 공기 조화 기 의 소비 전력 제어 를 수행 하 는 데 입력 된 제어 명령 에 따른 경보 의 레벨 을 판단 하 게 된다 . ( S 410 , S 420 단계 ) 각 레벨 에 따라 기준 값 ( K ) 을 달리 설정 하 게 되 는데 일예 로 약 ( 25 ) , 중 ( 50 ) , 강 ( 75 ) 로 나누 어 설정 할 수 있 다 . 물론 이러 한 레벨 은 수용가 의 필요 에 의해 더욱 세분 화 하 여 설정 할 수 있 음 은 물론 이 다 . ( S 430 , S 434 , S 438 단계 ) 이렇게 경보 의 레벨 에 따라 기준치 를 설정 하 고 제 어부 ( 14 ) 의 소비 전력 의 절감 제어 가 일정 주기 ( 일예 로 5 분 ) 전 에 있 었 는지 즉 , 이 전처리 를 마친 후 5 분 이 경과 하 였 는지 를 체크 한다 . 이 는 사이클 을 단시간 으로 하 면 대상 이 되 는 실내 기 의 비율 이 기준 값 에 대해서 오 차 가 발생 하 지만 장시간 으로 하 면 충분 하 게 기준 값 과 동일 한 비율 을 나타내 기 때문 이 다 . ( S 440 단계 ) 일정 주기 가 경과 한 경우 에 는 각 실내 기 를 순차 적 으로 대상 으로 하 여 난수 를 발생 하 고 그 난수 와 기준 값 을 비교 한다 . ( S 450 , S 460 단계 ) 난 수 는 0 ~ 100 사이 에서 선택 하 는 데 나올 확 율 이 동일 하 므로 기준 값 을 25 로 설정 하 는 경우 소비 전력 제어 대상 이 될 확 율 은 25 % 정도 가 된다 . 이 를 통해서 전체 실내 기 를 그룹 으로 설정 하 지 않 아도 기준 값 을 변경 함 으로써 소비 전력 의 절감 율 을 다양 하 고 간편 하 게 변경 할 수 있 다 . 예 를 들 어 도 3 c 는 약 75 % 의 소비 전력 의 절감 효과 를 볼 수 있 는 경우 를 나타낸다 . 이 경우 의 기준 값 은 75 으로 설정 하 면 적당 할 것 이 다 . 비교 결과 기준 값 ( K ) 보다 현 실내 기 ( i ) 에 대한 난수 ( Ri ) 가 작 을 경우 현 실내 기 ( i ) 가 전력 억제 제어 중 인지 를 판단 한다 . 즉 , 현 실내 기 ( i ) 가 전력 억제 제어 중 이 었 는지 를 판단 한다 . ( S 470 단계 ) 그리고 현 실내 기 ( i ) 가 전력 억제 제어 중 인 경우 는 전력 억제 제어 명령 을 대상 실내 기 에 송신 하 여 전력 억제 제어 를 지속 하 고 현 실내 기 ( i ) 가 제어 중임 을 저장 한다 . 제 어 중 이 아닌 경우 는 현 실내 기 ( i ) 의 운전 정보 를 저장 한 후 에 제어 명령 을 송신 하 고 제어 중임 을 저장 한다 . ( S 480 , S 490 , S 500 단계 ) 전력 억제 제어 명령 은 현재 실내 기 의 운전 상태 보다 낮 은 상태 로 운전 하 도록 하 는 것 으로 예 를 들 어 송풍 운전 만 수행 하 던지 대상 실내 기 를 운전 정지 하 도록 하 는 제어 명령 을 말 한다 . 현 실내 기 ( i ) 가 제어 대상 이 아닌 경우 이전 에 저장 된 기존 운전 정보 를 읽 어 현 실내 기 ( i ) 로 전달 하 여 기존 운전 모드 로 운전 하 도록 하 고 현 실내 기 ( i ) 가 정상 운전 중임 을 저장 한다 . ( S 520 , S 530 , S 540 , S 550 단계 ) 대 상실 내기 에 대한 처리 가 모두 완료 되 었 는지 를 판단 하 고 완료 되 지 않 은 경우 S 460 단계 의 비교 과정 이하 단계 를 반복 하 여 수행 한다 . ( S 510 단계 )