▲ 본지 취재진 과 시공사 관계자 들 이 확인 한 부실시공 하수관거 . 언뜻 보 아도 모래 타 설 이 부실 하 고 경고 용 테이프 가 설치 되 어 있 지 않 음 을 알 수 있 다 . 환경부 가 1 천 여 억 원 ( 국비 80 %· 지방비 20 %) 의 예산 으로 환경관리공단 에 위탁 해 추진 중 인 안동 · 임하 댐 상류 하수도 시설 확충 공사 가 초기 부터 부실시공 시비 로 말썽 을 빚 고 있 다 . 국내 굴지 의 대형 건설사 인 D 건설 ( 50 %) 과 나머지 4 개 건설사 는 던 키 방식 으로 공사 가 낙찰 ( 사업비 1 천 304 억 원 ) 돼 지난 2006 년 9 월 봉화 · 영양 · 안동 등 3 개 시군 에 하수 종말 처리 시설 및 하수관거 설치 사업 에 동시 착수 , 오 는 2010 년 9 월 완공 할 계획 이 다 . 봉화 의 경우 봉화 지역 23 . 3 ㎞( 건축물 1 천 8 ㎡), 춘양 지역 17 . 9 ㎞( 건축물 361 ㎡) 의 하수관거 사업 과 마을 하수도 처리 시설 신설 11 개소 , 기존 마을 하수도 처리 시설 개선 9 개소 등 이 추진 돼 현재 공정 률 17 % 를 보이 고 있 다 . 그러나 최근 하수관거 사업 과 관련 , 감리 와 시공사 간 결탁 및 부실 공사 의혹 이 잇따라 제기 돼 지난 23 일 시공사 의 협조 아래 공사 가 완료 된 춘양 면 현 말 지구 하수관거 공사 구간 중 1 경관 ( CC 09 - 009 ) 50 m 를 무작위 로 선정 , 포클레인 을 동원 해 2 m 구간 을 파헤쳐 본 결과 자재 를 빼먹 는 등 부실시공 이 사실 로 확인 됐 다 . 굴착 표준 단면도 에 따르 면 굴착 저 폭 하단 부 모래 부설 150 ㎜( 두께 ) - 관매 설 - 관 주위 되메우 기 ( 우량 토사 200 ㎜)- 다짐 - 경고 용 테이프 설치 - 관 상층부 되메우 기 - 보호기 층 ( 200 ㎜)- 와이어 메시 - 콘크리트 포장 ( 200 ㎜) 순 으로 시공 토록 돼 있 다 . 하지만 현장 확인 결과 굴착 저 폭 하단 부 모래 부설 은 관 주위 에 만 타 설했 고 관 주위 되메우 기 는 돌덩이 가 섞인 불량 토사 로 채웠 다 . 또 콤 팩터 다짐 을 한 흔적 이 없 으며 경고 용 테이프 는 아예 설치 하 지 않 고 상단 되메우 기 를 한 것 으로 확인 됐 다 . 특히 일부 구간 은 관 을 먼저 매설 한 후 모래 부설 공사 를 한 것 으로 드러나 기초 공사 부터 부실시공 이 밝혀졌 다 . 사정 이 이러 한 데 도 공사 감리 를 맡 은 N 엔지니어링 은 현장 시공 사진 도 제대로 확보 하 지 않 고 시공 이 완벽 하 다는 검측 까지 해 준 것 으로 드러났 다 . 주민 K ( 50 · 봉화읍 ) 씨 는 " 돌 이 섞인 토사 로 관 주위 를 되메우 기 하 거나 경고 용 테이프 를 설치 하 지 않 을 경우 관로 가 파열 돼 지하수 오염 등 심각 한 환경 문제 가 발생 할 수 있 다 " 며 철저 한 관리 감독 을 요구 했 다 . 이 에 대해 감리 를 맡 은 N 엔지니어링 은 " 시공 과정 을 철저히 확인 했 다 . 현장 사진 이 없 을 뿐 이 다 " 고 발뺌 을 하 다가 사실 확인 후 에 야 " 문제 가 발생 한 부분 은 시공 과정 에 실수 가 있 었 던 것 같 다 . 조치 를 취하 겠 다 " 고 해명 했 다 . 글 · 사진 봉화 · 마경 대기자 kdma @ msnet . co . krCopyrights ⓒ 1995 -, 매일 신문사 All rights reserved . 무단 전재 - 재 배포 금지