VCB Changing construction ~ 9 ♣ VCB 화재 사고 ♣ VCB 반 화재 사고 에 관한 이야기 입니다 . 관련 VCB 반 은 2004 년 도 8 월 경 제작 설치 하 였 는데요 2013 년 8 월 사고 가 발생 현장 을 방문 하 게 되 었 습니다 . ▲ 2013 년 8 월 9 일 사진 ▲ 2013 년 8 월 9 일 사진 ▲ 2013 년 8 월 9 일 사진 ▲ 2013 년 8 월 23 일 사진 ▲ 2013 년 8 월 23 일 사진 ▲ 2013 년 8 월 23 일 사진 ▲ 2013 년 8 월 23 일 사진 사고 전후 사진 을 분석 하 면 S - T 상 의 진공 인터 럽 터 ( Vaccum Interrupter ) 부분 에서 발생 한 것 을 알 수 가 있 습니다 . 진공 인터 럽 터 ( Vaccum Interrupter ) 란 전기 적 개폐 를 하 는 부분 으로 VCB 의 가장 중요 한 곳 이 기 도 합니다 . VCB 가 개폐 도중 에 사고 가 난 것 이 아니 라 야간 에 일어난 것 으로 견주 어 보 면 진공 부분 에 문제 가 있 었 던 것 으로 생각 됩니다 . 흔히 들 진공 이 깨어졌 다고 말 하 지요 . 사고 수습 의뢰 가 없 어 더 자세 한 것 은 알 수 없 지만 VCB 불량 임 은 피할 수 가 없 을 것 같 습니다 . VCB 수명 을 단정 하 기 는 어렵 습 다만 현장 경험칙 상 대략 20 ~ 30 년 은 되 는 것 같 습니다 . 10 년 차 에 접어든 VCB 사고 . . 사람 은 아니 지만 운 이 없 었 다 라고 할 수 밖에 요 . ▲ 사고 난 VCB 명판 우연찮 게 사 고 나 기 며칠 전 사진 이 있 어 비교 해 올려 봅니다 . 전기 사고 이 지만 화재 사고 이 기 도 합니다 . 보험료 아끼 지 말 고 만일 에 대비 보험 도 제대로 된 보상 받 을 수 있 는 그런 보험 을 더 는 게 좋 은 방편 이 될 듯 쉽 습니다 . ( 글 : 무 루 ) 來者 님 ! 오늘 도 즐거운 인생길 되 십시오 . 공유 하 기 글 요소