한파 지속 시 예상 되 는 문제점 ❍ ( 노지 작물 ) 생육 지연 으로 인한 수량 감소 및 상품 성 저하 ❍ ( 과수 ) 저장 양분 이 부족 한 나무 에서 동해 우려 ❍ ( 월동 작물 ) 파종 이후 입모 율 저하 로 생육 부진 및 동해 피해 증가 우려 ❍ ( 시설 작물 ) 보온 관리 소홀 시 생육 지연 및 착과 불량 등 의 피해 발생 ❍ ( 축산 ) 소 ․ 돼지 호흡기 질환 및 어린 가축 설사병 등 발생 증가 우려 ❍ ( 농업 시설물 ) 난방 을 위한 전력 · 유류 사용량 급증 으로 화재 발생 우려 작물 별 관리 대책 【 과 수 】 ❍ 과수나무 대목 및 주간부 백색 수성 페인트 를 바르 거나 보온재 등 으로 피복 ❍ 가뭄 지속 시 주기 적 으로 물 을 주 고 , 낙엽 제거 등 청결 유지 【 시설 작물 】 ❍ 겨울철 한파 대비 온풍기 등 가온 시설 수시 점검 ❍ 정전 , 온풍기 고장 대비 부직포 및 양초 · 알코올 등 응급 대책 자재 준비 【 월동 작물 】 ❍ 파종 후 토양 이 건조 하 지 않 도록 수분 을 공급 하 고 , 짚 이나 퇴비 , 건초 등 으로 피복 하 여 가뭄 이나 동해 예방 ❍ 늦 게 심 은 양파 는 동해 예방 을 위해 부직포 및 유공 비닐 피복 * 무 처리 대비 상품 수량 : 부직포 199 %, 무공 PE 필름 179 %, 유공 PE 필름 164 %【 사료 작물 】 ❍ 파종 후 적절 한 시기 에 땅 을 밟 아 줌 으로써 한 발피 해 경감 * 진압 시기 : 중 · 북부 지방 11 월하 ～ 12 월상 순경 , 남부 지방 12 월 상 ․ 중순 경 농업 시설물 화재 예방 대책 시설 하우스 【 사전 대책 】 ❍ 온실 화재 는 전기 와 화기 취급 부주의 로 발생 하 므로 , 사전 에 철저히 점검 하 고 안전 수칙 을 준수 하 는 것 이 중요 함 ※ 난방기 , 보일러 , 전선 , 유류 배관 등 시설물 에 대한 사전 점검 및 정비 철저 ❍ 일상 점검 을 통한 화재 사전 예방 ① 난방기 주위 에 인화 성 물질 이 없 도록 조치 ② 안전 을 고려 한 용량 에 맞 는 전기 시설 및 장치 사용 여부 ③ 노후 화 된 전기 시설 의 점검 및 교체 ④ 절연 테이핑 , 접 지 , 너트 조임 상태 등 에 대한 주기 적 인 관리 ⑤ 콘센트 접점 , 분전반 내부 등 미세먼지 제거 ⑥ 난방기 주변 에 소화기 배치 , 사용 요령 숙지 ⑦ 온실 내 에서 금연 , 촛불 , 가스레인지 등 보조 난방 사용 시 격별히 주의 【 난방기 관리 】 ❍ 혹한 시 에 는 바깥 의 연료 공급 호스 에 있 는 연료 가 얼 면 난방기 가 멈추 므로 , 연료 공급 호스 를 보 온 자재 로 감싸 주 도록 함 ❍ 온실 면적 에 알맞 은 용량 의 난방기 사용 , 온풍 난방기 연통 과 비닐 이 접하 는 부분 은 열차 단 피복재 를 사용 , 낡 은 전선 은 바꿔 줌 ❍ 분전반 내부 의 먼지 는 에어 컴프레서 나 세정액 으로 청소 ❍ 난방 시설 의 유류 배관 시설 에서 기름 새 는 곳 은 없 는 지 등 점검 【 전기 화재 예방 】 ❍ 온실 내부 는 야간 에 습도 가 매우 높 아지므로 특히 , 누전 으로 인한 화재 예방 에 주위 를 기울여야 함 ❍ 전기 설비 관리 에 유의 하 고 , 초과 전류 발생 시 차단 하 는 정격 용량 의 퓨즈 또는 배선용 차단기 를 사용 하 며 , 적정 규격 의 전선 을 사용 ❍ 배전반 은 각종 부식성 가스 등 에 항상 노출 되 어 있 으므로 수시로 청소 하 여 누전 이 발생 하 지 않 도록 관리 함 【 정전 , 난방기 고장 시 대응 】 ❍ 알코올램프 , 촛불 등 으로 작물 이 얼 지 않 게 하 고 난방기 배관 에서 기름 이 새 는 지 를 점검 함 ❍ 알코올램프 는 10 a 당 10 개 , 촛불 은 10 a 당 50 개 , 가스 토치 는 10 a 당 5 개 를 사용 하 면 피해 를 어느 정도 예방 할 수 있 음 ※ 화재 위험 성 에 특별 주의 및 관리 필요 축사 · 버섯 재 배사 등 ❍ 농장 규모 에 적정 한 전력 사용량 을 확인 하 고 시설 내 외부 의 전선 피복 상태 및 안정 개폐기 작동 여부 를 점검 ❍ 전기 배선 과 콘센트 는 문어 발식 사용 을 금지 하 고 전선 , 전기 기구 주변 의 먼지 나 거미줄 등 을 주기 적 으로 청소 하 며 보 온 등 이나 환풍기 는 정부 에서 인증 한 전기 기구 를 사용 ❍ 분전반 내부 와 노출 전선 , 전기 기구 를 청결히 유지 ❍ 누전 차단기 는 주 1 회 점검 하 고 파손 된 플러그 와 노후 화 된 콘센트 , 기타 노후 화 된 전기 시설 은 즉시 교체 ❍ 노후 전선 은 즉시 교체 하 고 방수용 전선 을 사용 하 여 습기 에 대비 하 며 쥐 등 에 의한 피해 우려 가 있 는 전선 은 반드시 배관 공사 를 실시 ❍ 용접 이나 소각 을 할 경우 불꽃 으로 인한 화재 예방 을 위해 반드시 소화기 를 준비 ❍ 정기 적 인 안전 점검 으로 안전 한 전기 사용 을 생활 화 하 고 시설 내 소화기 비치 , 소방차 진입로 를 확보 하 며 , 화재 등 재해 대비 공제 또는 재해 보험 가입 으로 피해 최소 화 공유 하 기 글 요소