24 년 노후 소화기 나온 동탄 상가 화재 현장 감식 결과 사망 한 책임자 손 에 고장 소화기 ? 발견 5 대 중 3 대 고무 패킹 이상 이 달 초 50 여 명 의 사상자 를 낸 경기 화성 동탄 메타폴리스 상가 화재 발화 지점 에서 소화기 5 대 가 발견 됐 다 . 생존자 ( 61 ) 가 초기 진화 를 위해 뿌린 2014 년 산 2 대 와 안전핀 만 뽑힌 채 분사 되 지 않 은 3 대 였 다 . 3 대 중 에 는 생산 연도 가 1993 년 인 낡 은 소화기 ( 1 대 ) 도 있 었 다 . 2010 년 준공 된 메타폴리스 에 24 년 전 구형 설비 가 비치 됐 던 것 이 어서 소방 제도 의 허점 을 적나라 하 게 드러냈 다는 지적 이 제기 됐 다 . ( 본보 2 월 6 일자 10 면 ) 그런데 이 3 대 가 진화 과정 에서 정상 작동 하 지 않 은 것 으로 추정 된다는 경찰 의 감식 결과 가 나왔 다 . 불길 속 으로 뛰 어 들어갔 다 숨진 놀이 시설 철거 공사 책임자 이모 ( 62 ) 씨 의 손 에 들려 있 었 던 소화기 도 그 중 하나 였 다 . 소화기 가 작동 했 더라면 불길 확산 은 물론 , 그 의 희생 을 막 을 수 있 을 것 이 라는 지적 이 다 . 경기 화성 동부 경찰서 는 “ 방재 시험 연구원 에 감식 을 의뢰 , 분사 되 지 않 은 소화기 3 대 에서 고무 패킹 불량 을 확인 했 다 ” 고 26 일 밝혔 다 . 애초 부식 ㆍ경화 ( 딱딱 하 게 굳어짐 ) 된 상태 였 는지 , 화재 당시 열기 에 의한 녹 아 내린 것 인지 는 추가 조사 중 이나 이 씨 가 들 고 들어간 소화기 도 있 어 고장 나 있 었 을 가능 성 에 무게 가 실리 고 있 다 . 고무 패킹 은 분말 가루 를 내뿜 기 위해 용기 에 채워둔 고압가스 가 새 어 나오 는 것 을 막 는 역할 을 한다 . 낡 은 고무 패킹 을 방치 하 면 가스 누출 로 압력 이 낮 아 져 분사 되 지 않 을 가능 성 이 그만큼 커지 는 셈 이 다 . 경찰 관계자 는 “ 숨진 이 씨 가 급박 한 순간 에 소화기 를 사용 하 려 했 지만 , 작동 이 안 된 것 으로 보인다 ” 면서 “ 불 이 난 건물 의 소방 설비 관리자 등 을 상대 로 소화기 점검 이 부실 했 는지 등 을 살펴보 고 있 다 ” 고 말 했 다 . 최고 66 층 짜리 주상 복합 건물 인 메타폴리스 ( 주거 4 동 ㆍ상가 2 동 ) 에서 는 지난 4 일 오전 11 시 쯤 상 가동 ( B 구역 ) 3 층 놀이 시설 ( 264 ㎡) 이 입주 했 던 점포 에서 화염 이 치솟 아 이 씨 등 4 명 이 숨지 고 47 명 이 부상 했 다 . 당시 는 놀이 시설 운영 업체 가 철수 , 지난달 27 일 부터 인테리어 철거 작업 이 진행 되 던 중 이 었 다 . 불 은 철거 공사 인부 정모 ( 50 ㆍ사망 ) 씨 등 이 산소 절단기 로 철골 구조물 을 자르 는 과정 에서 불티 가 가연 성 소재 에 튀 어 난 것 으로 추정 됐 다 . 작업 으로 인한 오작동 을 우려 , 관리 업체 측 이 B 구역 의 경보기 와 스프링클러 ㆍ유도등ㆍ방화셔터ㆍ환풍시설 등 을 지난 1 일 부터 꺼 놔 피해 를 키웠 다 . 경찰 은 건물 방재 책임자 등 10 여 명 을 형사 입건 할 방침 이 다 . 유명식 기자 gija @ hankookilbo . com ▶ 한국일보 [ 페이스북 ] [ 카카오 친구 맺 기 ] ▶ 자동차 의 모든 것 ! [ 모 클 ] [ ⓒ 한국일보 ( hankookilbo . com ) , 무단 전재 및 재 배포 금지 ]