3 ) 단로기 가 동작 하 는 경우 ( 즉 , 폭발 하 는 경우 ) : 피뢰기 의 열화 등 으로 누설 전류 가 증가 하 여 장시간 동안 수 암페어 [ A ] 이상 의 누설 전류 가 흐를 경우 로서 , 저항 의 단자 전압 이 갭 단자 의 방전 전압 보다 높 게 되 어 스파크 갭 에서 방전 이 일어나 게 되 고 일정 시간 이 지나 게 되 면 화약 의 점 화 온도 에 도달 하 며 화약 이 폭발 하 게 되 어 단로기 가 동작 하 는 경우 이 다 .