백 석역 온수관 파열 원인 , 27 년 전 ' 부실 한 용접 ' 
 고양시 백석역 열 수송관 파열 사고 ( 2018 년 12 월 6 일자 1 면 보도 ) 의 원인 이 ' 용접 불량 ' 인 것 으로 수사 결과 밝혀졌 다 . 
 백 석역 열 수송관 파열 사고 를 수사 중 인 고양 일산 동부 경찰서 는 22 일 중간 수사 결과 보도 자료 를 내 고 " 국립 과학 수사 연구원 에서 감정 한 결과 ' 용접 불량 상태 로 배관 에 접합 돼 있 던 열 배관 조각 부위 가 분리 되 면서 사고 가 발생 했 다 ' 는 내용 의 회신 을 전달 받 았 다 " 고 밝혔 다 . 
 1991 년 최초 배관 을 공사 할 당시 에 용접 이 제대로 돼 있 지 않 았 고 , 장기간 내부 변동 압력 등 의 영향 을 받 아 열 배관 조각 이 배관 에서 분리 가 된 것 이 다 . 
 1 차 적 원인 외 에 도 관계자 들 이 안전 점검 과 초동 조치 를 제대로 하 지 못해 피해 를 키운 것 으로 경찰 은 판단 했 다 . 
 이 에 경찰 은 한국지역난방공사 고양 지사 통제 실 관리 책임자 A 씨 와 직원 등 4 명 , 수송관 관리 책임자 B 씨 와 직원 등 총 6 명 을 업무 상 과실 치 사상 혐의 로 불 구속 입건 했 다 . 
 또 현장 점검 을 담당 하 는 하청 업체 C 사 소장 D 씨 와 직원 등 3 명 을 같 은 혐의 로 불 구속 입건 했 다 . 
 1991 년 당시 공사 에 투입 된 배관 용접공 에 대해서 는 현재 추적 중 이 다 . 
 A 씨 등 은 지난해 12 월 4 일 오후 8 시 35 분 께 고양시 일산 동구 백석역 인근 도로 에서 지하 배관 이 파열 된 사실 을 인지 했 음 에 도 메인 배관 을 잠그 는 등 의 조치 를 하 지 않 아 피해 를 키운 혐의 를 받 고 있 다 . 
 B 씨 등 은 C 사 의 안전 점검 이 제대로 이뤄지는지를 감독 하 고 , 수송관 의 평소 상태 를 안 전하 게 관리 해야 함 에 도 이 를 제대로 이행 하 지 않 은 혐의 를 받 고 있 다 . 
 더욱이 이 들 은 현장 에 나오 는 데 도 40 여 분 이 소요 되 는 등 신속 한 대응 을 하 지 못한 것 으로 경찰 수사 결과 드러났 다 . 
 C 사 의 소장 과 직원 들 은 사고 당일 현장 에서 육안 으로 진행 했어야 하 는 점검 작업 을 하 지 않 은 혐의 를 받 고 있 다 . 
 매일 이뤄지게 돼 있 는 육안 점검 은 열 수송관 이 묻혀 있 는 지반 에 균열 이나 패 임 이 있 는지 , 연기 가 나지 는 않 는지 등 을 살펴보 는 업무 다 . 
 경찰 은 한국지역난방공사 본사 · 고양 지사 와 하청 업체 C 사 등 에 대한 압수수색 을 벌여 확보 한 자료 를 토대 로 이 같 은 부실 혐의 를 밝혀냈 다 . 
 결국 27 년 전 이뤄진 부실 공사 와 부실 한 안전 관리 가 만나 도심 한 복판 에 뜨거운 물기둥 이 솟아오르 는 사고 로 이어져 1 명 이 숨지 고 50 여 명 이 화상 등 의 피해 를 본 대형 사고 로 이어졌 다 .