통상 의 냉각탑 은 , 공기 는 수직 상향 으로 유동 되 고 냉각수 는 수직 하향 으로 유동 되 는 대향류 형 ( counter flow type ) 냉각탑 과 , 공기 는 거의 수평 으로 유동 되 고 냉각수 는 수직 하향 으로 유동 되 는 직교 류형 ( cross flow type ) 냉각탑 으로 구분 되 며 , 냉각수 의 유동 방식 은 , 냉각수 와 공기 가 개방 된 충 진재 를 유동 하 면서 증발 열 교환 하 는 개방식 과 , 냉각 유체 ( 냉각수 또는 냉매 ) 가 관내 로 유동 하 는 밀폐 된 냉각 코일 의 외표 면 상 에 냉각수 와 공기 를 접촉 시키 면서 증발 열 교환 하 는 밀 폐식 으로 나누 어 진다 .