한편 , 실내 송풍기 ( 116 ) 의 장애 여부 를 판단 하 여 장애 가 발생 하 지 않 았 을 경우 실외 송풍기 ( 122 ) 의 장애 여부 를 판단 하 고 ( S 114 ) , 장애 발생 시 디스플레이 경보 를 발령 한다 ( S 116 ) . 이때 , 한 쌍 의 실외 송풍기 ( 122 ) 중 하나 의 송풍기 에서 만 장애 가 발생 되 면 ( S 118 ) 해당 송풍기 의 가동 을 중지 시키 고 나머지 송풍기 는 계속 가동 시켜 실 내기 ( 110 ) 에서 열 교환 이 이루어지 도록 하 며 ( S 120 ) , 한 쌍 의 실내 송풍기 ( 116 ) 모두 에서 장애 가 발생 되 면 냉각 수단 ( 100 , 200 , 300 ) 전체 의 작동 을 중지 시킨다 ( S 124 ) . 물론 , 이때 에 도 하나 의 송풍기 만 작동 되 는 상태 에서 나머지 송풍기 에 장애 가 발생 할 경우 ( S 110 ) 에 도 냉각 수단 ( 100 , 200 , 300 ) 전체 의 작동 을 중지 시킨다 ( S 112 ) .