감압 라인 ( 12 ) 내 로 연결 되 고 원자력 발전소 ( 2 ) 의 정상 작동 중 에 는 폐쇄 되 는 하나 이상 의 차단 밸브 ( 30 ) 는 도 1 에서 알 수 있 듯이 격납 용기 ( 4 ) 의 외부 에 배치 될 수 있 으며 , 대체 되 거나 추가 되 는 방식 에 따라서 는 격납 용기 ( 4 ) 의 내부 에 도 배치 될 수 있 다 . 내부 공간 ( 6 ) 내 에서 압력 상승 이 이루어지 는 사고 시 에 감압 과정 을 유도 하 기 위해서 , 각각 의 차단 밸브 ( 30 ) 가 개방 되 는데 , 이러 한 상황 은 바람직 하 게 자동 으로 , 그리고 외부 에너지 의 이용 없이 , 예컨대 압력 에 따르 는 트리핑 장치 ( tripping device ) 에 의해 이루어진다 .