【 안산 = 뉴시스 】 조성필 기자 = 지난 12 일 오후 8 시 35 분 께 안산시 당원 구 고잔동 푸르지오 3 차 아파트 부근 인도 에서 온수관 이 파열 돼 수증기 가 피 어 오르 고 있 는 모습 . 2018 . 12 . 14 ( 사진 = 안산시 제공 ) photo @ newsis . com 【 안산 = 뉴시스 】 조성필 기자 = 지난 12 일 오후 발생 한 경기 안산시 고잔동 온수관 파열 사고 는 부실 한 사전 점검 실상 이 빚어낸 사고 라는 지적 이 나온다 . 사고 당시 고잔동 푸르지오 3 차 아파트 단지 부근 인도 한 복판 에 뚫린 구멍 에서 는 수증기 와 함께 온 수 가 계속 흘러나왔 다 . 다행히 누출 된 온수 가 솟구침 없이 배수로 로 흘러가 인명 피해 는 없 었 다 . 하지만 인근 1137 세대 에 온수 와 난방 공급 이 끊겨 주민 들 은 임시 복구 가 이뤄지는 4 시간 여 동안 불편 을 겪 어야 했 다 . 시 관계자 는 14 일 " 배관 피복 이 원인 을 알 수 없 는 이유 로 벗겨져 장기간 부식 이 진행 됐 고 결국 파열 로 이어진 것 으로 보인다 " 고 했 다 . 사고 가 난 온수관 ( 지름 200 mm ) 은 지난 2002 년 고잔 신 도시 조성 당시 설치 됐 다 . 온수관 내구연한 이 통상 40 년 이 라는 점 을 감안 하 면 , 노후 가 원인 은 아니 란 의미 다 . 사고 온수관 은 안산도시개발 이 매달 2 회 씩 육안 으로 지반 침하 여부 를 확인 한 것 으로 전해졌 다 . 또 지난해 동절기 를 앞두 고 열화상 카메라 로 누수 여부 를 검사 한 것 으로 알려졌 다 . 그러나 최근 안점 점검 에서 도 사고 의 사전 징후 는 발견 되 지 않 았 다고 한다 . 전문가 들 은 허술 한 사전 안전 점검 이 문제 라고 지적 했 다 . 현재 점검 방식 으로 는 사고 를 미연 에 방지 할 수 없 다는 것 이 다 . 성균관 대 김정구 신소 재 공학부 교수 는 " 육안 으로 지반 침하 여부 를 확인 하 는 방식 으로 는 배관 상태 를 정확히 알 수 가 없 다 " 고 했 다 . 또 " 열화상 카메라 에 인지 가 되 거나 지반 이 침하 됐 다면 이미 배관 이 손상 됐 다는 의미 " 라면서 " 현재 안전 점검 방식 은 사전 점검 으론 적합 하 지 않 다 " 고 말 했 다 . 시 와 도시 개발 은 이번 사고 를 계기 로 내년 1 월 까지 지역 내 매설 된 온수관 에 대한 정밀 진단 을 중점 관리 구간 을 중심 으로 실시 해 배관 교체 등 재발 을 방지 하 겠 다는 방침 이 다 . 현재 온수관 은 안 산 지역 에 120 ㎞ 길이 로 매설 돼 있 다 . 이 가운데 시 와 도시 개발 이 밝힌 관리 취약 지점 으로 꼽히 는 중점 관리 구간 은 약 15 ㎞ 로 추정 되 고 있 다 . 시 와 도시 개발 은 이 구간 에 대해 열화상 카메라 등 장비 와 기법 을 활용 해 분석 을 시행 하 고 필요 한 경우 굴 참 검사 를 할 예정 이 다 . 도시 개발 관계자 는 " 최신 정밀 장비 와 기법 을 활용 하 는 중 장기 적 종합 대책 도 마련 할 예정 " 이 라며 " 기존 사전 점검 방식 에서 벗어나 예방 할 수 있 는 방법 을 찾 아 해결 하 겠 다 " 고 밝혔 다 . gatozz @ hanmail . net ▶ 뉴시스 빅 데이터 MSI 주가 시세표 바로 가 기 ▶ 뉴시스 SNS [ 페이스북 ] [ 트위터 ] < 저작권자 ⓒ 공감 언론 뉴시스 통신사 . 무단 전재 - 재 배포 금지 . >