에 어 커튼 ( Air Curtain ) 
 Clean Room , Biological - Clean Room 입구 용 으로 개발 된 제품 . .. 
 Clean Room , Biological - Clean Room 입구 용 으로 개발 된 제품 이 다 . 특히 대형 의 재료 , 기계 의 출입 이 빈번 한 경우 항상 개방 된 상태 에서 실내 와 외기 를 Clean Air 로서 차단 한다 . 고 성능 Filter Clean Air 형 과 중 성능 Filter 로서 방충 용 의 2 가지 가 있 다 . 
 Turbulent Flow Clean Room ( 난류 방식 ) 
 천정 의 일부 에 HEPA Filter 를 설치 하 고 취 출 되 는 공기 를 가능 한 한 바닥 쪽 의 . .. 
 천정 의 일부 에 HEPA Filter 를 설치 하 고 취 출 되 는 공기 를 가능 한 한 바닥 쪽 의 벽면 을 통하 여 순환 시킨다 . 공조 닥 트 의 취 출구 에 필터 유 니트 를 설치 하 는 것 도 가능 하 다 . 청 정도 Class 1 , 000 ~ 100 , 000 에 적합 하 다 . 
 난류 방식 ( Turbulent Flow Clean Room ) 
 Horizonal Laminar Flow Clean Room ( 수평 층류 방식 ) 
 벽면 의 한쪽 에 HEPA Filter 를 설치 하 여 층류 를 형성 하 여 취 출시 키 고 반대 측 의 . .. 
 벽면 의 한쪽 에 HEPA Filter 를 설치 하 여 층류 를 형성 하 여 취 출시 키 고 반대 측 의 벽면 으로 환기 시켜 순환 하 는 방법 이 다 . 청 정도 Class 100 ~ 10 , 000 에 비교 적 적합 한 방식 이 다 . 
 수평 층류 방식 ( Horizonal Laminar Flow Clean Room ) 
 Vertical Laminar Flow Clean Room ( 수직 층류 방식 ) 
 천 정면 의 80 % 이상 을 HEPA Filter 로 장착 하 여 층류 를 취 출시 켜 바닥 으로 . .. 
 천 정면 의 80 % 이상 을 HEPA Filter 로 장착 하 여 층류 를 취 출시 켜 바닥 으로 순환 하 는 방법 이 다 . 천정 에서 취 출 된 천정 공기 는 최 단거리 로 환기 되 기 때문 에 청 정도 Class 10 ~ 1 , 000 에 제일 적합 한 방법 이 다 . 
 수직 층류 방식 ( Vertical Laminar Flow Clean Room ) 
 Smock ( 방진복 ) 
 사람 의 몸 에서 발생 하 는 먼지 가 청정실 로 빠져나가 지 않 도록 착용 하 는 의복 . 
 방진복 ( Smock ) 
 크린 룸 과 같 은 뜻 이 다 . 크린 룸 참조 . 
 Temp & Humidi Conditioner ( 항온 항 습기 ) 
 Medical Clean Unit ( 메티칼 크린 유 니트 ) 
 Medical Clean Unit 는 병원 의 수술실 이나 집중 치료실 용 으로 팬 부착 . .. 
 Medical Clean Unit 는 병원 의 수술실 이나 집중 치료실 용 으로 팬 부착 HEPA Filter 탑재 형 카 셋 트 타입 의 크린 기기 이 다 . 저소음 팬 의 채용 에 의해 크린 룸 내 의 소음 을 억제 하 여 드래프트 를 느끼 지 않 는 청정 한 공기 를 크린 룸 내 에 공급 한다 . 
 ULPA Filter ( 울 파 필터 ) 
 ULPA ( Ultra Low Penetration Absolute ) Filter 는 . .. 
 ULPA ( Ultra Low Penetration Absolute ) Filter 는 입경 0 . 12 ~ 0 . 17 µ m 입자 에 대한 99 . 9999999 % 이상 을 포집 할 수 있 는 초고 성능 Filter 이 다 . 
 Particle Counter ( 파티클 카운터 ) 
 Particle Counter 는 공기 중 의 입자 를 세 는 측정 장비 이 다 . 크린 룸 의 Cl . .. 
 Particle Counter 는 공기 중 의 입자 를 세 는 측정 장비 이 다 . 크린 룸 의 Class 는 공기 중 의 1 ft 3 에 포함 되 어 있 는 먼지 의 수량 이 청 정도 가 된다 . 따라서 공기 중 의 먼지 의 갯 수 를 세 는 측정기 이 다 . 측정 장비 내 에 레이저 로 매우 강한 빛 을 발하 는 램프 가 있 으며 그 통로 에 소형 펌프 로 공기 를 빨 면 지나가 는 공기 중 에 포함 된 먼지 의 그림자 가 반대편 에 생긴다 . 그러면 센서 가 그 그림자 의 크기 를 분류 하 고 또한 갯 수 를 분류 하 여 모니터 에 표시 를 한다 . 
 Fume Hood ( 흄 후드 ) 
 최근 실험실 에서 사용 하 는 Fume Hood ( Draft Chamber ) 는 실험실 내 의 공조 공기 의 오염 을 방지 하 기 위하 여 Hood 자체 에 Air Curtain 장치 를 설치 하 여 Gas 의 역류 를 없애 고 Fume Hood ( Draft Chamber ) 자체 에 소요 되 는 공조 공기 를 외부 에서 도입 하 여 실험 실내 공기 의 소비 를 줄여 경제 성 ( 난방 , 냉방 ) 을 높이 고 산소 부족 을 막아주 는 위생 적 인 장비 . 
 Sticky Mat ( 스티키 매트 ) 
 AHU ( 공기조화 기 ) 
 Air Handling Unit 와 같 은 말 로서 Air Handling Unit 를 줄 . .. 
 Air Handling Unit 와 같 은 말 로서 Air Handling Unit 를 줄인 말 로 표현 한 것 이 AHU 이 다 . 
 Air Handling Unit ( 공기조화 기 / 공 조기 ) 
 공기조화 기 는 공조 설비 의 핵심 으로 실내 로 공급 되 는 공기 의 온도 및 청 정도 를 실내 의 . .. 
 공기조화 기 는 공조 설비 의 핵심 으로 실내 로 공급 되 는 공기 의 온도 및 청 정도 를 실내 의 조건 에 만족 하 도록 처리 하 는 기기 입니다 . 공 조기 는 공 조실 에 설치 하 며 냉방 , 난방 , 가습 , 제습 , 공기 청정 , 환기 , 급기 등 실질 적 인 기능 을 발휘 하 게 한다 . 
 Clean Locker ( 크린 락 커 ) 
 Clean Room 내 의복 의 오염 은 먼지 와 세균 의 발생 원 이 되 기 때문 에 의복 보 . .. 
 Clean Room 내 의복 의 오염 은 먼지 와 세균 의 발생 원 이 되 기 때문 에 의복 보관장 소 의 청 정도 를 유지 하 는 것 이 중요 하 다 . Air Shower 등 과 합리 적 으로 배치 된 Clean Locker 는 설비 의 운용비 등 을 최소 화 시킬 수 있 는 유용 한 설비 이 다 . 
 Clean Bench ( 크린 벤치 ) 
 청정실 내 더욱 청정 한 작업 공간 이 필요 한 경우 사용 하 는 작업대 이 다 . 수평기 류형 은 작업 테이블 의 먼지 및 오염 입자 의 발생 이 신속히 제거 할 수 있 는 구조 로 된 특수 한 장치 이 며 광학 , 전기 물리 적 검사 에 많이 이용 된다 .