한편 , 판형 열 교환기 ( 60 ) 에서 열 교환 이 이루어진 냉매 는 유로 ( 40 c ) 로 토출 되 어서 첵 크 밸브 ( F 3 ) 와 유로 ( 40 d ) 를 통해서 수 액기 ( 90 ) 로 이동 된다 . 이때 전 자식 팽창 밸브 ( 122 ) 가 냉매 를 제 2 삼방 밸브 ( 110 ) 로 이동 하 는 것 을 차단 하 게 되 고 첵 크 밸브 ( F 3 ) 는 냉매 가 수 액기 ( 90 ) 방향 으로 만 이동 되 게 하 고 역류 가 되 는 것 을 차단 하 게 된다 . 그리고 실내 열 교환기 ( 50 ) 에서 열 교환 이 이루어진 냉매 도 유로 ( 50 b ) 와 첵 크 밸브 ( F 4 ) 를 통해서 수 액기 ( 90 ) 로 이동 되 는 상태 가 된다 . 상기 첵 크 밸브 ( F 4 ) 는 실내 열 교환기 ( 50 ) 에서 토출 된 냉매 가 수 액기 ( 90 ) 로 만 이동 되 게 하 고 역류 되 지 않 게 된다 .