흡수 장치 는 여러 가지 방식 으로 구성 될 수 있 다 . 보통 의 평판 형 집 열 판 흡수 장치 는 짙 은 색 막 이 씌 워진 금속판 ( 알루미늄 , 구리 , 또는 강철 ) 에 열매체 가 흘러가 는 관 이 부착 된 형태 를 하 고 있 다 . 이 짙 은 색 금속 흡수 판 은 빛 을 가능 한 한 많이 흡수 하 고 , 이것 을 열 로 변환 하 고 , 이 열 을 붙잡 아 두 었 다가 판 위 에 부착 된 열매체 에 전달 하 는 작용 을 잘 해야 한다 . 판 의 막 을 만드 는 데 사용 되 는 것 으로 는 검 은 색 특수 도료 , 검은색 크롬 막 , 이산화 티탄 박막 등 이 있 다 . 도료 를 분무 하 여 금속판 에 입히 는 것 은 가장 간단 한 방식 인데 , 다른 막 에 비해서 효율 이 떨어지 고 수명 이 길 지 않 다는 단점 이 있 다 . 집 열 판 의 수명 은 최소 20 년 은 되 어야 한다 . 지붕 이나 벽 에 부착 한 후 20 년 은 그 상태 로 유지 될 수 있 어야 하 는 것 이 다 . 그러나 도료 를 분무 하 여 흡수 판 을 만들 경우 에 는 20 년 이 되 기 전 에 막 이 강한 햇빛 에 손상 되 어 성능 이 크 게 떨어질 수 있 다 . 도료 를 입혔 을 경우 에 는 흡수 판 의 온도 가 섭씨 130 도 를 넘 으면 안 되 기 때문 이 다 . 검 은 색 크롬 은 도금 을 통해서 금속판 에 씌운다 . 도금 을 하 여 단단히 부착 하 기 때문 에 수명 은 반영구 적 이 다 . 효율 도 도료 를 입힌 것 보다 훨씬 높 다 . 도료 의 경우 들어온 빛 의 95 퍼센트 를 흡수 하 지만 80 퍼센트 를 다시 방출 하 여 흡수 율 이 15 퍼센트 밖에 안 된다 . 그러나 검 은 크롬 은 95 퍼센트 를 흡수 하 고 10 퍼센트 만 방출 하 기 때문 에 흡수 율 이 85 퍼센트 이 다 . 이산화 티탄 같 은 선택 적 코팅 제 는 진공 증착 등 의 방식 으로 씌우 는데 , 이 방식 은 도금 보다 환경친화 적 이 고 에너지 도 적 게 필요 하 다 . 게다가 빛 의 흡수 율 이 95 퍼센트 에 달한다 . 수영장 용 으로 쓰이 는 집 열 판 의 경우 는 검 은 색 으로 된 플라스틱 관 이 흡수 장치 로 사용 된다 .