스텝 S 6 에서 는 , 스텝 S 5 에 있 어서 검출 된 과냉 각도 의 값 으로부터 냉매 량 의 적부 를 판정 한다 . 여기 서 , 스텝 S 5 에 있 어서 의 과냉 각도 의 검출 시 에 는 , 이용 유닛 ( 3 a , 3 b , … ) 의 형태 나 냉매 액 연락 배관 ( 4 ) 및 냉매 가스 연락 배관 ( 5 ) 의 길이 와 는 관계없이 , 열 원 측 열 교환기 ( 24 a ~ 24 c ) 의 출구 에 있 어서 의 냉매 의 과냉 각도 에 의하 여 냉매 회로 ( 7 ) 내 에 충전 되 어 있 는 냉매 량 의 적부 를 판정 할 수 있 도록 되 어 있 다 .