라고 하 는 , 액 냉매 연락 배관 ( 6 ) 의 용적 ( Vlp ) 에 액 냉매 연락 배 관부 ( B 3 ) 에 있 어서 의 냉매 의 밀도 ( ρ lp ) ( 즉 , 과냉각기 ( 25 ) 의 출구 에 있 어서 의 냉매 의 밀도 ) 를 곱한 함수 식 으로서 나타내 진다 . 덧붙여 , 액 냉매 연락 배관 ( 6 ) 의 용적 ( Vlp ) 은 , 액 냉매 연락 배관 ( 6 ) 이 공기 조화 장치 ( 1 ) 를 빌딩 등 의 설치 장소 에 설치 할 때 에 현지 에서 시공 되 는 냉매 배관 이 기 때문 에 , 길 이나 관경 등 의 정보 로부터 현지 에 있 어서 연산 한 값 을 입력 하 거나 , 길 이나 관경 등 의 정보 를 현지 에 있 어서 입력 하 고 , 이 들 의 입력 된 액 냉매 연락 배관 ( 6 ) 의 정보 로부터 제 어부 ( 8 ) 에서 연산 하 거나 , 또는 후술 과 같이 배관 용적 판정 운전 의 운전 결과 를 이용 하 여 연산 된다 .