냉매 자동 충전 운전 의 개시 지령 이 이루어지 면 , 냉매 회로 ( 10 ) 가 , 실외 유닛 ( 2 ) 의 사방 전환 밸브 ( 22 ) 가 도 1 의 실선 으로 도시 되 는 상태 로 , 또한 실내 유닛 ( 4 , 5 ) 의 실내 팽창 밸브 ( 41 , 51 ) 및 실외 팽창 밸브 ( 38 ) 가 열림 상태 로 되 고 , 압축기 ( 21 ) , 실외 팬 ( 28 ) 및 실내 팬 ( 43 , 53 ) 이 기동 되 어 , 실내 유닛 ( 4 , 5 ) 의 모두 에 대하 여 강제 적 으로 냉방 운전 ( 이하 , 실내 유닛 전수 ( 全數 ) 운전 으로 한다 ) 이 행하 여진다 .