연기 가 발생 하 면 지 하구 좁 은 통신구 내 에서 빠르 게 연기 ( 유독성 가스 ) 가 차올라 사람 이 있 는 경우 질식사 할 수 있 으며 그 연기 로 인해 감시 카메라 ( 270 ) 에서 화재 현장 을 확인 할 수 가 없 게 된다 . 이럴 경우 연기 감지 센서 ( 262 ) 가 자동 으로 작동 하 여 외부 부 로 아 설비 ( 430 ) 를 작동 하 게 하 고 연기 닥 트 기능 은 화재 부위 가까이 에서 배기 호스 ( 330 ) 를 통하 여 연기 가 지 하구 천정 에 취부 된 트랙 ( 100 ) 내부 또는 외부 에 별도 설치 된 배기 닥 트 ( 331 ) 를 통하 여 트랙 끝 부분 또는 중간 에 별도 설치 된 외 부부 로 아 설비 ( 430 ) 가 작동 되 어 연기 를 신속히 지 하구 외부 로 배출 한다 . 이 에 의해 감시 카메라 ( 270 ) 가 화재 상황 을 정확히 파악 하 고 더 나 은 상황 조치 를 할 수 있 게 한다 .