​ 안녕 하 세요 진해 설비 나라 입니다 오늘 화장실 하수구 막힘 및 빌딩 배관 막힘 현상 발생 했 을 때 어떻게 뚫 는지 저희 가 확실 하 게 보여 드리 겠 습니다 ​ 같이 진해 자은동 으로 가 보 실까요 ​ ​ 자은동 에 있 는 한 빌딩 건물 이 었 습니다 총 5 층 건물 에 지금 작업 하 는 곳 은 3 층 입니다 앞서 다른 곳 에서 싱크대 작업 을 했 는데 석 션 과 스프링 작업 을 진행 했 다고 합니다 ​ 그런데 싱크대 배관 을 뚫 다가 막혔 던 기름 과 유지방 들 이 뒤 로 나가 면서 메인 배관 을 막 아 버렸 습니다 그래서 처음 에 는 주방 쪽 에서 만 물 이 안 빠졌 는데 이제 는 주방 에서 쓰 는 물 들 이 화장실 로 역류 하 고 있 는 그런 상황 ! ​ 역류 하 고 그러 니 직접 뚫 어 보 실려고 샤워기 를 틀 면서 바닥 쪽 으로 물 도 쏘아보 시 고 해 보 셨 지만 실패 했 다고 합니다 앞서 작업 한 곳 을 다시 불렀 지만 바쁘 다는 이유 로 출장 을 거부 했 다고 하 네요 ​ 근데 여기 가 어려운 이유 중 한 가지 는 바로 바닥 배수구 마다 정 T 부속 이 시공 되 어 있 어서 방향 을 잡 기 가 어렵 습니다 ​ 남자 샤워실 이 있 고 여자 샤워실 이 있 는데 한쪽 으로 스프링 을 넣 으면 세면대 로 투욱 하 고 올라오 거나 또 다른 쪽 으로 작업 을 하 면 또 여자 쪽 으로 올라오 는데요 한 쪽 만 정 T 를 쓰 면 해결 가능 이 지만 여러 곳 에 산발 적 으로 써 놓 았 기 때문 에 사실 은 내시경 장비 가 필요 한 상태 였 습니다 ​ ​# 진해 하수구 막힘 원인 은 아주 간단 하 네요 바로 여기저기 폭발 해 있 는 기름 덩어리 들 아마 씽크 대쪽 에서 전부 이쪽 으로 흘러나오 고 있 는 그런 상태 로 보입니다 ​ ​ 전동 스프링 을 셋 팅 해 보 았 습니다 이 정도 상태 와 기름 의 양 이 면 고압 세척 이 답 일 수 도 있 는데요 고객 님 께서 경기 가 너무 안 좋 다고 가장 가 성비 높 은 작업 을 원하 셨 어요 ​ 아무래도 고압 세척 이나 배관 내시경 그리고 위치 탐지기 는 단가 가 높 게 형성 되 어 있 거나 아니 면 추가 금 이 있 기 때문 에 가장 효율 적 이 고 가 성비 높 은 작업 은 제 생각 에 는 스프링 작업 이 죠 ​ 그런데 너무 자주 막히 거나 배관 길이 가 너무 길 거나 기름 을 많이 써야 하 는 곳 이 라면 고압 세척 을 추천 해 드립니다 ​ ​ 빌딩 3 층 이 기 때문 에 트랩 이 있 을 겁니다 그런데 아랫 층 쪽 에서 이미 여러 달 문 을 닫 고 있 는 상태 라서 위 에서 해결 해 봅니다 ​ 손기계 를 넣 고 감 을 잡 아 봤 는데 바로 밑 쪽 에 는 P 트랩 이 없 는 것 으로 느껴졌 습니다 만약 에 아주 뒷 쪽 에 트랩 이 있 더라도 가 기 전 이 막혔 다면 해결 가능 할 겁니다 ​ 항상 이런 경우 에 수 와 작업 방식 포인트 를 머릿속 으로 계속 생각 하 면서 22 미리 제일 굵 은 스프링 을 넣 어 봤 습니다 ​ ​ 전체 길이 가 아주 긴데 요 약 20 미터 정도 스프링 이 들어가 서야 뚫립니다 ​ 뚫리 긴 했 지만 거기 서 마무리 하 지 않 죠 계속 해서 반복 작업 하 고 비트 층 혹은 맨 홀 집수정 까지 통과 시켜 줘야 합니다 ​ 그러 기 에 는 지금 위 의 사진 에서 보 고 계시 는 나팔 이 라는 트랩 이 정말 필수 적 입니다 ​ ​ 고객 님 상황 때문 에 밑 의 층 을 확인 하 지 는 못했 지만 그래도 다행히 트랩 이 없 네요 그래서 20 미터 스프링 작업 을 4 차례 이상 반복 하 고 마무리 지 을 수 있 었 습니다 ​ 깨끗 하 게 청소 해 드리 고 기름 덩어리 들 도 합법 적 으로 잘 처리 해 드리 고 마무리 합니다 비슷 한 현장 이 지만 만약 에 트랩 이 있 거나 스프링 이 더 들어가 지 못하 는 구조 라면 어떻게 꼼꼼 하 게 작업 해 주 시 나요 ? ​ ​ 그 답 을 찾 기 위해서 풍호동 으로 왔 습니다 한 PC 방 이 었 는데요 남자 여자 화장실 이 막혀서 전혀 통수 가 되 고 있 지 않 습니다 ​ 새로 인테리어 를 하 고 영업 을 하 신지 반년 밖에 안 되 었 는데 이렇게 막혀서 너무 답답 하 다고 심경 을 토 로 하 셨 습니다 ​ 그 마음 을 잘 알 고 이유 도 어느 정도 유추 가 되 네요 인테리어 를 하 실 때 바닥 을 파 보 니 배관 들 이 전부 깨져 있 고 상태 가 너무 안 좋 았 다고 합니다 그래서 전부 교체 를 하 셨 다고 하 는데요 ​ 원인 을 찾 으러 밑 의 층 으로 내려왔 습니다 여기 현장 이 너무 힘들 고 안 좋 은 이유 는 점검 구가 소변기 트랩 위 에 만들 면서 실제 생활 하수 U 배관 이 있 는 곳 은 접근 이 전혀 되 지 않 습니다 ​ 그리고 보통 점 검 구 는 50 * 50 정도 는 사용 하 는 게 보통 인데 여기 는 너무 작 게 만들 어서 겨우 머리 만 통과 하 고 심지어 어깨 도 들어가 지 지 않 습니다 ​ 마지막 으로 최악 인 게 천장 과 너무 붙 어서 트랩 을 안쪽 까지 청소 해 주 기 가 어렵 네요 ​ ​ 막힘 원인 은 바로 확인 가능 했 습니다 바로 인테리어 를 하 면서 위 에 보 시 는 시멘트 가 너무 많이 흘러 들어갔 습니다 ​ 아마 방수 를 할 때 나 시멘트 로 마감 을 할 때 배관 을 제대로 막 고 하 지 않 았 나 봅니다 그래서 흘러 들어간 게 트랩 쪽 을 완전 돌 처럼 막 고 있 어서 깨 낼 수 가 없 네요 ​ ​ 어깨 라도 쑤욱 들어가 면 어떻게 든 청소 라도 해 보 겠 지만 어쩔 수 없 는 상황 이 라서 배관 을 부분 절단 했 습니다 ​ 지금 보 시 는 건 저희 가 보통 P 트랩 이 라고 부르 기 도 하 고 U 자 배관 이 라고 쉽 게 설명 드리 기 도 하 는 그러 한 부속 되 겠 습니다 ​ 냄새 차단 을 위해서 보통 아파트 나 빌딩 에 많이 설치 하 고 2 층 이상 건물 에 는 대부분 저런 구조 로 되 어 있 습니다 ​ 단점 이 라면 중간 에 보 시 는 칸막이 때문 에 전동 장비 들 이 스프링 이 건 노즐 이 건 저기 를 통과 할 수 없 다는 단점 이 있 습니다 ​ ​ 배관 을 컷팅 한 2 번 째 이유 중 하나 는 안쪽 까지 시멘트 가 너무 많 았 어요 저희 가 빠 루 랑 석 션 기 로 작업 을 계속 이 어 나갔 지만 안쪽 까지 흘러 들어간 시멘트 를 제대로 제거 할려면 컷팅 이 필요 해 보였 습니다 ​ ​ 동영상 으로 보 시 면 입구 쪽 시멘트 는 많이 제거 가 되 었 는데 안쪽 에 있 는 덩어리 들 이 아직 둥둥 떠다니 는 게 보이 실 거 예요 저게 시간 이 지나 게 되 면 슬러 지나 기름 이 저기 에 달라 붙 어서 또 막힐 수 있 습니다 ​ 시멘트 는 무겁 기 때문 에 왠 만큼 물 을 많이 부어도 뒤 로 흘러가 지 않 고 흐름 을 방해 하 기 때문 에 특히 조심 해야 합니다 ​ 인테리어 하 신지 얼마 되 지 않 았 는데 하수관 이 물 내려감 이 시원 치 않 다고 하 시 는 분 들 은 저희 와 상의 해 보 시 면 답 을 얻 을 수 있 습니다 확실히 알려 드릴게요 특수 장비 를 사용 해서 안쪽 에 붙 어 있 는 시멘트 들 을 모두 긁 어서 스 켈링 했 습니다 ​ ​ 이제 물 을 흘려보내 봅니다 남자 여자 화장실 과 세면대 그리고 벽 에 붙 은 수 도 꼭지 까지 모든 물 을 틀 면서 잘 내려가 는지 그리고 새 는 곳 은 없 는지 10 분 이상 꼼꼼히 확인 해야 합니다 ​ 만약 에 새 는 곳 이 있 거나 아니 면 물 이 안 내려가 고 역류 한다면 다시 처음 부터 작업 을 해야 하 기 때문 에 작업 하나하나 집중 해야 하 고 또 신경 쓰 면서 이어 갑니다 ​ ​ 만족 할 만큼 시원시원 하 게 내려갑니다 이제 저희 가 다녀간 흔적 도 지우 고 또 다른 거 신경 쓰 실 필요 없 도록 깨끗 하 게 청소 해 드리 고 마무리 합니다 ​ ​ 깨끗 하 네요 아주 반짝반짝 합니다 여기 는 사실 점검 구 를 하나 더 만들 고 그 밑 에서 작업 해야 하 는 현장 이 었 는데 주인 분 께서 그걸 원하 지 않 으셨 습니다 억지로 어깨 하나 만 넣 고 그라인더 로 배관 작업 하 는데 사실 너무 힘들 었 습니다 ​ 그래도 고객 님 들 의 니즈 와 또 요청 에 최대한 협조 하 면서 # 진해 하수구 업체 작업 마무리 할 수 있 었 습니다 이 정도 꼼꼼 함 이 면 다른 분 들 께 열심히 추천 하 셔도 됩니다요 ​ 이상 설비 나라 가 직접 작업 했 고 또 사장 이 직접 포스팅 한 하수구 작업 리뷰 였 습니다 감사 합니다