화재 발생 출력 단계 ( S 4 ) 는 연기 감지 를 통해 화재 발생 을 알리 는 단계 로서 , 연기 감지기 ( 100 ) 에 연기 가 지속 적 으로 유입 되 는 경우 , 이러 한 연기 는 수 광부 ( 220 ) 에 전달 되 는 광량 을 점차 줄이 게 되 고 , 출력 부 ( 230 ) 는 줄어든 광량 만큼 의 검출 신호 를 필터 증 폭부 ( 300 ) 로 입력 하 게 되 며 , 필터 증 폭부 ( 300 ) 는 입력 된 검출 신호 를 아 날로 그 신호 로 증폭 하 여 디지털 변환 부 ( 510 ) 로 입력 하 게 된다 .