또한 , 팽창부 의 제 1 모세관 ( 145 ) 제 2 모세관 ( 147 ) 제 4 모세관 ( 144 ) 제 5 모세관 ( 148 ) 의 냉매 는 실외기 에서 작 은 열 교환 을 이루 므로 실외기 에 착상 이 생성 되 는 것 을 방지 하 는 효과 가 있 다 . 제 2 , 3 , 4 , 5 모세관 은 배관 ( 133 ) 에서 검출 하 는 냉매 의 온도 에 의하 여 솔레노이드 밸브 의 개폐 로 , 대기 온도 의 변화 에 따라서 실외기 에서 열 교환 이 이루어질 수 있 도록 냉매 의 양 을 조절 하 여 냉방 과 난방 모드 모두 에서 압축기 가 최고 의 효율 로 일 할 수 있 도록 한다 . 그리고 실외기 가 착상 이 되 는 경우 에 는 잠시 동안 시스템 을 역회전 시켜서 실외기 에 고온 의 압축 냉매 가 잠시 흐르 게 하 면 된다 . 영하 15 도 내지 20 도 정도 되 는 겨울 날씨 에 본 난방 장치 가 동작 되 는 상태 를 대략 살펴보 면 다음 과 같 다 .