다시 설명 하 면 , 압축기 ( 110 ) 에서 압축 된 고온 냉매 를 사방 변 ( 180 ) 을 이용 하 여 실 내기 ( 120 ) 에서 실내 의 공기 를 높여 주 는 난방 의 열 교환 된 고온 저압 냉매 ( 응축 냉매 ) 는 열 교환기 ( 130 ) 에서 약 25 ℃ 로 되 는데 , 배관 ( 133 ) 의 저압 냉매 와 열 교환 된 후 팽창부 ( 140 ) 에서 모세관 으로 5 분배 되 고 , 그 중 체크 밸브 ( 141 ) 라인 은 차단 되 고 나머지 4 분배 되 며 , 3 개 의 모세관 은 솔레노이드 밸브 가 설치 되 어 대기 의 온도 에 따라 실외기 에 들어가 는 냉매 의 양 을 3 단계 로 조절 하 여 준다 . 즉 대기 온도 - 10 ℃, - 15 ℃,- 20 ℃ 일 때 조정 하 여 준다 . 솔레노이드 밸브 통과 후 모세관 으로 팽창 되 어 2 분배 되 어 있 는 확 관부 ( 146 ) 에서 혼합 된다 . 제 2 모세관 ( 147 ) , 제 3 모세관 ( 143 ) , 제 4 모세관 ( 144 ) , 제 5 모세관 ( 148 ) 은 냉매 의 양 을 조절 하 는 관 으로 솔레노이드 밸브 를 설치 하 여 실외기 온도 - 10 ℃ 에서 제 5 모세관 ( 148 ) 을 차단 하 고 - 15 ℃ 에서 는 제 5 모세관 ( 148 ) 과 제 2 모세관 ( 147 ) 을 차단 하 며 , 솔레노이드 밸브 ( 154 ) 는 - 20 ℃ 에서 차단 되 어 제 3 모세관 ( 143 ) , 제 4 모세관 ( 144 ) 도 차단 되 며 , 제 5 모세관 ( 148 ) 과 제 2 모세관 ( 147 ) 은 다시 열 어 주 어 실외기 에서 대기 온도 의 변화 에 따라서 열 교환 이 적정 수준 으로 알맞 게 이루어질 수 있 도록 하 여준다 . 솔레노이드 밸브 ( 152 , 153 , 154 ) 는 온도 센서 ( 151 ) 에 의하 여 실외기 에서 열 교환 된 냉매 의 온도 를 감지 하 여 작동 한다 . 예 로서 외기 온도 가 - 10 ℃ 정도 일 때 는 솔레노이드 밸브 ( 152 ) 를 차단 하 고 나머지 솔레노이드 밸브 ( 153 , 154 ) 는 모두 열 어 주 고 , 외기 온도 가 - 15 ℃ 정도 일 때 는 솔레노이드 밸브 ( 152 , 153 ) 를 차단 하 고 솔레노이드 밸브 ( 154 ) 를 열 어 주 고 , 외기 온도 가 - 20 ℃ 정도 일 때 는 솔레노이드 밸브 ( 152 , 153 ) 를 열 어 주 고 솔레노이드 밸브 ( 154 ) 를 차단 하 여 , 실외 온도 에 따라서 배관 ( 133 ) 의 온도 변화 를 감지 하 여 제어기 ( 150 ) 에 의하 여 자동 조절 하 여 압축기 에 흡입 되 는 냉매 의 온도 를 적정 하 게 하 여 준다 . 여기 서 실외기 를 바이패스 하 는 냉매 의 바이패스 통로 ( 143 ) 를 통과 하 는 냉매 는 열 교환기 에 인입 되 는 냉매 와 혼합 되 면서 그 냉매 를 냉각 시켜서 열 교환기 서 가열 된 후 의 냉매 온도 가 압축기 의 입력 에 적정 한 온도 와 압력 이 되 도록 하 는 역할 을 한다 .