도 2 를 참조 하 면 , 제 1 내지 제 5 화재 감지기 ( 10 - 1 ~ 10 - 5 ) 는 화재 를 감지 할 각 지구 에 설치 되 어 열 이나 연기 등 을 감지 하 여 화재 를 검출 한다 . 제 1 지구 회로 부 ( 110 - 1 ) 는 제 1 화재 감지기 ( 10 - 1 ) 가 화재 를 감지 할 경우 에 제 1 지구 계 전기 가 동작 되 어 제 1 지구 화재 표시기 를 점 등 시켜 화재 위치 를 표시 함 과 아울러 화재 발생 신호 ( 예컨대 , 24 V DC ) 를 출력 한다 . 제 2 내지 제 5 지구 회로 부 ( 110 - 2 ~ 110 - 5 ) 도 동일 한 방식 으로 해당 지구 의 화재 감지기 ( 10 - 2 ~ 10 - 5 ) 가 화재 를 감지 하 면 해당 지구 의 화재 를 표시 함 과 아울러 화재 발생 신호 ( 예컨대 , 24 V DC ) 를 출력 한다 .