도 7 은 , 도 6 에 나타낸 발전기 ( 5 ) 의 출력 전류 ( I ) 를 정격 전류 와 의 비 로 나타내 고 , 추가 로 , 시간 축 ( 가로축 ) 을 확대 하 여 표시 한 것 이 다 . 도 7 에서 는 , 1 / 60 s 마다 발전기 ( 5 ) 의 출력 전류 ( I ) 의 실효 값 을 계산 하 고 있 기 때문 에 , 전류 값 이 계단 형상 으로 나타나 고 있 다 . 도 7 에 나타내 는 바 와 같이 , 도 4 에 나타낸 전압 저하 패턴 의 저전압 사상 이 발생 한 경우 에 는 , 최대 로 5 . 5 배 정도 의 전류 가 1 / 60 초간 흐르 는 것 을 알 수 있 다 .