위 와 같 은 연결 구조 를 갖 는 종래 기술 에 따른 일체 형 원자로 의 관류 형 증기 발생기 에서 2 차 냉각수 가 순환 되 는 과정 을 살펴보 면 , 급수 노즐 ( 10 ) 을 통해 2 차 냉각수 가 공급 되 면 , 공급 된 2 차 냉각수 는 카세트 노즐 ( 100 ) 에서 다 수개 의 모듈 급수관 ( 110 ) 으로 분배 되 고 , 카세트 ( 20 ) 의 중심부 를 수직 으로 지나 카세트 모듈 ( 22 ) 마다 하부 에 하나 씩 구비 된 모듈 급수 헤더 ( 12 ) 로 수송 된다 . 모듈 급수 헤더 ( 12 ) 에 수송 된 2 차 냉각수 는 카세트 모듈 ( 22 ) 내부 을 구성 하 는 다 수개 의 전열 관 ( 24 ) 으로 나뉘 어 공급 되 고 , 전열 관 ( 24 ) 에 공급 된 물 은 원자로 에서 발생 한 열에너지 를 전달 하 는 1 차 냉각수 에 의해서 고온 의 증기 로 상변화 ( phase change ) 하 게 된다 .