( 시험 3 . 소비 전력량 의 비교 시험 ) 도 9 를 참조 한다 . 도 9 는 환기 구조 를 설치 한 후 인 2019 년 2 월 3 일 에 실시 한 측정 결과 이 다 . 이날 은 휴일 이 며 , " A 교실 과 B 교실 모두 학생 과 교원 부재 교실 을 사용 했 다 . 또한 A 교실 과 B 교실 은 함께 창문 등 을 닫 아 공기 조화 기 를 사용 했 다 . 또한 배기 장치 는 A 교실 과 B 교실 모두 "" 강 "" 으로 사용 했 다 . 측정 시간 은 9 : 20 ~ 12 : 10 이 다 . 또한 A 교실 은 공기 조화 기 의 목표 온도 를 22 도 로 설정 하 고 B 교실 은 공기 조화 기 의 목표 온도 를 24 도 로 설정 했 다 . 그러면 바닥 부 로부터 의 높이 가 1 . 1 미터 지점 에서 PMV ( PredictedMeanVote "" 예상 평균 온 냉감 신고 "" 값 과 온도 가 비슷 해졌 다 . "