연기 감지기 오염 출력 단계 ( S 2 ) 는 연기 감지기 ( 100 ) 의 오염 상태 를 표시 하 는 단계 로서 , 연기 감지기 ( 100 ) 전원 의 온 / 오프 와 같이 초기 화 한 이후 , 변환 제 어부 ( 400 ) 에 는 수 광부 ( 220 ) 의 수광 에 따른 검출 신호 가 입력 되 어야 한다 . 그러나 그 신호 가 미약 하 게 입력 되 는 경우 , 이 는 발광 부 ( 210 ) 나 수 광부 ( 220 ) 가 먼지 나 이 물질 등 에 의해 오염 된 것 을 의미 하 므로 변환 제 어부 ( 400 ) 는 릴레이 부 ( 500 ) 중 감지기 오염 릴레이 ( 520 ) 를 작동 시켜 연기 감지기 ( 100 ) 의 오염 을 알리 게 된다 .