릴리프 밸브 ( 62 , relief valve ) 는 일정 압력 이상 이 면 열리 는 밸브 를 말 할 수 있 다 . 릴리프 밸브 ( 62 ) 는 냉매 배관 ( 40 ) 과 연결 된 드레 인 배관 ( 61 ) 상 에 형성 될 수 있 다 . 릴리프 밸브 ( 62 ) 는 냉각 탱크 ( 30 ) 안 에 설치 될 수 도 있 으나 , 냉각 탱크 ( 30 ) 외부 에 설치 될 수 도 있 다 . 냉각 탱크 ( 30 ) 의 재질 에 따라 적절 한 압력 을 설정 할 수 있 다 . 적절 한 압력 은 예 를 들 어 , 3 내지 5 kg / cm 2 일 수 있 다 일정 한 압력 이상 으로 냉매 배관 ( 40 ) 의 압력 이 올라가 면 릴리프 밸브 ( 62 ) 가 열리 고 , 열린 릴리프 밸브 ( 62 ) 를 통해 냉매 가 드레 인 배관 ( 62 ) 으로 배출 되 어 냉매 배관 ( 40 ) 의 압력 이 낮 아 진다 . 그 결과 , 냉매 배관 ( 40 ) 의 압력 , 즉 냉각 탱크 ( 30 ) 의 압력 이 높 아 져서 냉각 탱크 ( 30 ) 는 파손 되 는 것 을 방지 할 수 있 고 , 공정 사고 도 예방 할 수 있 다 .