이때 , 공간 부 ( 130 ) 에 주입 되 는 에어 의 설정 압력 은 해당 펌프 의 양정 - 유량 곡선 그래프 에서 최소 양정 시 관 에 걸리 는 압력 에 대응 되 며 , 팽창 부재 ( 120 ) 의 내경 ( d 1 ) 이 펌프 ( 150 ) 의 토출구 ( 151 ) 의 내경 ( d 2 ) 에 비해 상대 적 으로 작 아 , 한 번 에 많 은 유량 이 통과 하 는 것 을 방지 하 게 됨 으로써 , 저양 정시 펌프 ( 150 ) 의 토출구 ( 151 ) 에서 한 번 에 많 은 양 의 물 이 토출 되 어 펌프 ( 150 ) 에 공동 현상 ( 캐비테이션 현상 ) 이 발생 하 는 것 을 방지 하 게 된다 .