이 와 같이 , 액 유출 방지 장치 ( 6 ) 를 종래 의 기화기 ( A ) 에서 사용 하 는 이유 는 , 가스 배출구 ( 7 ) 를 통하 여 기화 되 지 않 은 액상 가스 가 유출 될 경우 발생 할 수 있 는 가스 폭발 및 화재 사고 를 방지 하 기 위해서 이 고 , 기화기 ( A ) 에서 기화 되 지 못한 액상 LPG 가 가스 배출구 ( 7 ) 를 통하 여 유출 되 는 경우 기화기 ( A ) 후단 에 설치 된 압력 조정기 ( 미 도시 ) 나 계량기 ( 미 도시 ) 에서 기화 되 면서 그 부피 가 액체 상태 일 경우 에 비해서 약 250 배 로 팽창 하 기 때문 에 압력 조정기 또는 계량기 가 파열 되 며 이 에 따라 누설 되 는 액상 가스 는 폭발 이나 화재 사고 의 주요 한 원인 이 된다 .