한편 상기 제안 요청 신호 를 전송 받 은 전력망 ( 100 b , 100 c , 100 d , ,, ) 중 상기 저장 여유 전력 을 가지 는 전력망 ( 100 b , 100 c , 100 d ) 들 은 상기 제 1 전력망 ( 100 a ) 이 전송 한 상기 제안 요청 신호 가 , 권한 있 는 제 1 전력망 으로부터 전송 된 신호 인지 를 검증 하 고 ( s 221 ) , 자신 의 전력망 에 있 는 에너지 저장 장치 ( 130 ) 에 상기 제 1 시간 동안 계속 하 여 저장 할 수 있 는 전력 을 계산 하 여 이 를 저장 한도 로 한 후 ( s 230 ) , 자신 의 식별 코드 및 상기 저장 한도 가 포함 된 저장 제안서 를 저장 제안 신호 에 담 아 상기 제 1 전력망 ( 100 a ) 에 전송 하 는 ( s 240 ) 제 4 단계 를 수행 하 도록 하 는 것 이 바람직 하 다 . 여기 서 상기 저장 한도 는 자신 의 전력망 에 있 는 에너지 저장 장치 들 각각 에 남 아 있 는 저장 가능 용량 ( KWh ) 을 감안 하 여 상기 제 1 시간 동안 계속 하 여 전력 공급 이 가능 한 전력 ( KW ) 을 의미 하 는데 , 예 를 들 어 자신 의 전력망 에 있 는 하나 의 에너지 저장 장치 에 남 아 있 는 저장 용량 이 600 KWh 이 고 , 최대 충전 용량 ( KW ) 즉 PCS 의 크기 가 400 KW 이 며 , 상기 제 1 시간 이 3 시간 인 경우 , 상기 저장 한도 는 200 KW 가 되 어야 3 시간 동안 계속 하 여 저장 이 가능 할 것 이 다 . 그러나 상기 에너지 저장 장치 에 남 아 있 는 저장 용량 이 2 MWh 인 경우 에 는 상기 저장 한도 는 최대 충전 용량 ( KW ) 과 동일 한 400 KW 가 될 것 이 다 .