개인 주택 에서 온수 바닥 의 배선 다이어그램 - 카펫 2020 
 대부분 의 주택 소유자 는 라디에이터 회로 의 추가 장치 로 바닥 난방 을 선택 합니다 . 동시 에 개인 주택 의 온수 바닥 의 다양 한 조립도 가 사용 됩니다 . 이러 한 난방 시스템 은 아이 들 이 살 고 있 는 방 뿐 만 아니 라 욕실 에서 도 효과 적 입니다 . 계획 은 주택 의 개별 설계 또는 수리 작업 중 에 선택 됩니다 . 
 민간 주택 의 프로젝트 옵션 제도 
 개인 주택 에서 온수 바닥 의 배선 다이어그램 : 특징 및 종류 
 바닥 난방 은 시멘트 스 크 리드 로 설치 합니다 . 다양 한 하중 으로부터 구조물 을 보호 하 기 위해 수행 됩니다 . 따뜻 한 파이프 는 공기 와 접촉 하 지 말 고 표면 의 열 을 전달 하 는 스 크 리드 ( screed ) 요소 를 사용 합니다 . 
 민간 주택 에 사용 되 는 온수 바닥 의 설치 다이어그램 은 열 소비 및 열 손실 계산 에 따라 계획 및 설계 되 며 다음 과 같 은 특징 이 있 습니다 . 
 필요 한 열량 은 벽 구조 의 크기 와 다른 표면 의 단열 방법 을 고려 하 여 계산 됩니다 . 또한 특정 기후 구역 의 특징 도 고려 됩니다 . 
 바닥 요소 는 바닥 표면 의 전체 표면 아래 에 장착 되 지 않 습니다 . 무거운 가구 를 설치 할 수 있 는 자유 로운 장소 와 벽면 의 들여다보 기 가 있 습니다 . 
 30 평방 미터 가 넘 는 구역 은 여러 구역 으로 나뉘 어 져 있 습니다 . 각각 의 개별 섹션 은 컬렉터 에 연결 된 별도 의 회로 로 가열 됩니다 . 
 파이프 사이 의 거리 는 동일 해야 합니다 . 
 이 설계 는 순환 펌프 가 필요 합니다 . 
 난방 바닥 의 설치 방법 은 실내 및 난방 방법 에 따라 다릅니다 . 장치 가 추가 가열로 사용 되 는 경우 루프 의 피치 는 0 . 2 - 0 . 3 미터 가 되 어야 하 며 주 루프 인 경우 나선 은 0 . 1 - 015 m 거리 를 두 고 장착 해야 합니다 . 
 선 의 길이 와 배치 피치 는 선택 한 파이프 의 직경 에 따라 다릅니다 . 
 창문 및 문 개구부 를 만들 때 구조물 의 높이 가 고려 됩니다 . 
 바닥 난방 의 계산 . 품질 의 난방 시스템 을 얻 는 유능 한 프로젝트 가 없 다면 거의 불 가능 합니다 . 이 간행물 을 연구 하 면 파이프 의 필요 한 동력 , 직경 및 피치 를 쉽 게 계산 할 수 있 습니다 . 행운 을 빌 어 요 ! 
 설치 층 의 기본 다이어그램 에 는 나선형 , 뱀 및 지그재그 형 이 포함 됩니다 . 선택 은 방 의 특성 , 파이프 유형 및 기타 기능 에 따라 다릅니다 . 예 를 들 어 , 큰 방 의 경우 회로 의 물 이 차가워 져서 " 차가운 " 구역 이 형성 될 것 이 므로 단순 한 뱀 을 사용 하 는 것 은 완전히 정확 하 지 않 습니다 . 동시 에 , 나선 형 으로 배치 할 때 와 마찬가지 로 공급 파이프 와 리턴 파이프 가 교대 로 배치 되 므로 보다 균일 한 가열 이 보장 됩니다 . 
 윤곽 배치 를 위한 주요 옵션 
 2 개 의 파이프 설치 기술 ( 비디오 ) 
 장치 설계 바닥 난방 
 바닥 난방 시스템 은 온 수 가 순환 하 는 파이프 입니다 . 콘크리트 또는 목재 표면 에 설치 되 며 위 에 선택 된 마감 코팅 재로 덮여 있 습니다 . 
 컷 에 따뜻 한 바닥 
 파이프 가 뜨거운 물 을 움직이 고 있 습니다 . 공급 은 주 가열 을 사용 하 여 수행 됩니다 . 바닥 아래 의 공기 온도 가 상승 하 여 열 을 바닥 덮 개 의 외부 표면 으로 전달 합니다 . 동시 에 전체 방 이 예열 됩니다 . 
 마감 코팅 의 재질 에 따른 디자인 특징 
 설치 의 뉘앙스 
 민간 주택 에서 온수 바닥 의 배선 다이어그램 기술 은 특정 가열 회로 의 특성 에 따라 결정 됩니다 . 
 많 은 매개 변수 가 장착 옵션 에 영향 을 줍니다 . 
 구조 의 설치 작업 에 는 다음 과 같 은 고유 한 기능 이 있 습니다 . 
 장비 의 기준 은 바닥 을 덮 는 기준 에 따라 선택 됩니다 . 
 댐퍼 테이프 가 방 의 둘레 를 따라 설치 됩니다 . 댐 핑 요소 는 바닥 과 벽면 의 교차점 에서 의 열 손실 을 줄입니다 . 
 댐 핑 테이프 배치 기능 
 시스템 자체 는 스 크 리드 의 콘크리트 슬라브 에 장착 됩니다 . 
 물 단 열 된 바닥 아래 커플러 장치 
 방수 , 보강 메 쉬 및 절연 층 이 바닥 에 놓여 있 습니다 . 
 받침대 에 방수재 놓 기 
 프레임 에 연결 된 파이프 는 클램프 또는 스틸 와이어 를 사용 하 여 장착 됩니다 . 
 프레임 구조 에 장착 
 특수 단열 파이프 는 단 열 바닥 에 적용 됩니다 . 윤곽선 은 단일 선 에서 탑재 됩니다 . 파이프 재료 는 부식 에 강하 고 고온 에 견딜 수 있 어야 합니다 . 
 수 회로 용 특수 배관 
 구조 를 열 원 에 연결 하 는 기능 
 바닥 회로 에서 가장 자주 냉각수 의 평균 온도 는 35 - 40 도 입니다 . 물 을 강제 로 혼합 하 여 개인 주택 기능 의 온수 층 배선도 . 복귀 흐름 에서 나온 냉각수 의 일부 가 공급 루프 로 전달 됩니다 . 
 서모 스 탯의 결선 도 
 가스 보일러 에 는 특수 자동 화 장치 가 장착 되 어 있 습니다 . 고체 연료 장치 는 보다 복잡 한 장치 가 필요 합니다 . 순환 펌프 와 특수 완충 탱크 가 장착 되 어 있 습니다 . 동시 에 더 많 은 불타 는 조정 이 사용 됩니다 . 
 별도 의 공간 에서 보일러 의 위치 
 가열 바닥 시스템 의 가장 좋 은 옵션 은 전기 보일러 입니다 . 특수 자동 화 로 화력 손실 없이 원 하 는 온도 를 유지 할 수 있 습니다 . 
 전기 보일러 가동 중 
 체계 의 장점 과 단점 
 다른 난방 옵션 과 비교 하 여 개인 주택 의 온수 층 의 배선 다이어그램 에 는 다음 과 같 은 이점 이 있 습니다 . 
 넓 은 지역 의 가정 에서 는 에너지 비용 을 절감 하 는 데 도움 이 됩니다 . 
 방 을 균일 하 게 가열 하 십시오 . 
 이 장치 는 화상 이나 부상 의 위험 이 없 기 때문 에 안전 성 이 향상 됩니다 . 
 파이프 가 방 안 을 망치 지 않 습니다 . 
 단 열 바닥 은 많 은 마감재 와 현저 하 게 결합 됩니다 . 
 그것 은 다른 연결 옵션 의 가능 성 이 있 다 . 
 오두막 에서 의 언더 플로어 ( underfloor ) 가열 의 설치 가 점점 더 인기 를 얻 고 있 습니다 . 
 단점 은 시스템 을 설치 하 는 데 많 은 시간 이 소요 된다는 것 입니다 . 누수 가 발생 하 면 스 크 리드 를 포함 하 여 대부분 바닥 깔개 를 제거 해야 합니다 . 
 아파트 의 온돌 난방 을 위한 설계 
 개인 주택 에서 온수 바닥 의 설치 다이어그램 을 설계 하 는 것 은 아파트 프로젝트 와 다릅니다 . 설치 후 에 는 라디에이터 의 레이아웃 을 변경 할 수 없 습니다 . 중앙 난방 에서 작동 하 는 바닥 구조물 의 설치 는 특수 조직 에 의해 건설 단계 에서 수행 됩니다 . 
 아파트 건축 공사 
 아파트 에서 냉각수 는 라디에이터 가열 라이저 가 아닌 별도 의 라이저 를 따라 파이프 를 통해 흐릅니다 . 물 은 특별 한 열 교환기 에서 가열 됩니다 . 처음 에 는 프로젝트 의 바닥 난방 장치 에 데이터 가 없 는 경우 새 회로 의 연결 을 관리 회사 와 조정 해야 합니다 . 
 분배 매니 폴드 연결 
 바닥 난방 설치 가격 
 개인 주택 에서 만든 온수 바닥 의 배선 다이어그램 에 는 비용 이 다를 수 있 습니다 . 그것 은 재료 , 준비 및 설치 작업 뿐 만 아니 라 회로 연결 및 강도 테스트 를 포함 합니다 . 평방 미터 당 작업 원가 는 1 , 500 ~ 3 , 000 루블 로 다양 합니다 . 또한 가격 은 기본 유형 과 장비 의 품질 에 영향 을 받 습니다 . 
 목재 바닥 에 파이프 설치 
 배관 을 배치 하 는 밀도 는 방 의 난방 에 필요 한 수준 에 따라 결정 됩니다 . 더 고밀 도 패킹 은 벽 과 입구 문 근처 에서 수행 됩니다 . 동시 에 고속 도로 에서 벽 까지 의 거리 는 12 cm 이상 이 어야 하 며 , 한 회로 의 길이 는 100 m 이상 이 어야 합니다 . 또한 고속도로 의 관절 은 금속 슬리브 를 사용 하 여 만들 어 집니다 . 기어 박스 가 포함 된 수 집 기 는 사전 에 장소 를 선택 해야 하 는 특수 한 배포 캐비닛 에 배치 됩니다 . 
 편안 한 생활 조건 
 배선 다이어그램 의 품질 에 따라 실내 가 완전히 가열 되 고 집안 에 유리 한 미 기록 이 생성 됩니다 . 수리 와 행운 을 빌 어 요 ! 
 온수 난방 바닥 이란 무엇 입니까 ? 이 설비 는 냉매 가 순환 하 는 파이프 시스템 으로 바닥 설계 를 사용 하 여 실내 의 공기 가열 이 이루어지 는 수 도 가열 시스템 입니다 . 난방 시스템 은 로컬 ( 가스 보일러 ) 또는 중앙 난방 시스템 에 연결 됩니다 . 
 물 마루 난방 시스템 은 집 ( 난방 의 독립 적 인 원천 ) 의 주요 난방 또는 추가 로 작동 할 수 있 습니다 . 가열 의 설계 및 방법 에 따라 바닥 난방 에 는 물 과 전기 ( 케이블 , 막대 , 필름 , 적외선 ) 의 여러 유형 이 있 습니다 . 
 직접 수면 난방 을 해라 . 
 물 마루 난방 은 내구 성 과 경제 적 인 난방 시스템 이 지만 설치 는 상당 한 어려움 과 비용 과 관련 이 있 습니다 . 따라서 바닥 난방 시스템 의 설치 는 전문가 에게 위임 됩니다 . 자신 의 손 으로 온수 바닥 을 만들 기 로 결정 한 사람 들 을 위해 이 과정 이 어떤 단계 로 구성 되 어 있 는지 알려 주 고 설계 및 설치 의 주 된 미묘 함 에 주의 를 기울입니다 . 
 수채 발열 - 장점 과 단점 
 자연 공기 순환 을 보장 합니다 . 
 각 방 의 온도 를 조절 할 수 있 는 능력 . 
 난방 시스템 의 라디에이터 및 가시 적 인 파이프 가 없 기 때문 에 실내 의 외관 을 개선 합니다 . 
 효율 적 인 열 분배 - 바닥 난방 및 라디에이터 가열 비교 
 시스템 의 관성 . 예열 시간 은 4 - 6 시간 입니다 ( 부피 , 면적 에 따라 다름 ) . 
 중앙 난방 장치 에 연결 하 는 경우 에 온도 체제 를 조절 하 는 것 이 어렵 다 . 
 바닥 을 100 - 120 mm 올리 면서 실내 높이 를 낮추 십시오 . 
 카펫 , 카펫 또는 카펫 과 같 은 바닥재 의 사용 은 제외 됩니다 . 
 고층 건물 아파트 에 설치 하 는 것 은 금지 되 어 있 습니다 ( 또는 특별 허가 가 필요 합니다 ) . 아파트 에서 일 을 해도 난방 은 난방 시즌 에 만 가능 합니다 . 
 물 가열 바닥 의 열 유속 
 수위 난방 - 직접 설치 하 십시오 
 온돌 난방 에 대한 단계 별 지침 에 는 다음 네 단계 가 포함 됩니다 . 
 독립 적 으로 개발 하 여 기성 샘플 을 다운로드 하 거나 따뜻 한 물 마당 의 개별 프로젝트 를 주문 하 십시오 . 이 단계 에서 는 오류 를 제거 하 기 위해 전문가 의 참여 가 권장 됩니다 . 
 장비 및 건축 자재 를 집 기 . 
 시스템 바닥 난방 을 올바르 게 설치 하 십시오 . 
 첫 번 째 온수 난방 바닥 을 확인 하 고 시작 하 십시오 . 
 마감 , 바닥재 ( 타일 , 라미 네이트 , 리놀륨 ) . 
 1 단계 - 온열 바닥 설계 
 프로젝트 초안 을 진행 하 기 전 에 방 안 에 시스템 을 설치 하 는 데 영구 적 인 장애물 이 없 는지 확인 해야 합니다 . 따라서 다음 과 같이 할 수 있 습니다 . 
 방 높이 . 따뜻 한 바닥 의 물 의 두께 ( 장착 된 시스템 ) 100 - 120 mm . 이것 은 바닥 을 적절 한 높이 로 올리 는 데 도움 이 됩니다 . 
 문 설치 장소 . 시스템 설치 로 인해 바닥 이 상승 합니다 . 출입구 의 높이 를 2200 mm ( 표준 출입문 및 설치 여유 간격 ) 로 유지 하 거나 출입구 를 늘릴 가능 성 을 평가 하 거나 출입문 의 주문 비용 을 산정 해야 합니다 . 
 창 방향 . 윈도우 를 북쪽 또는 북서쪽 으로 향하 게 하 거나 바람 이 부 는 쪽 으로 향하 게 하 거나 큰 크기 로 만들 면 외부 회로 를 통한 열 손실 을 보상 하 고 실내 온도 를 제공 하 기 위해 시스템 의 전력 을 증가 시켜야 할 필요 가 있 습니다 . 
 보 또는 슬래브 의 내 하중 능력 . 콘크리트 스 크 리드 의 무게 를 감안 할 때 , 슬라브 또는 바닥 빔 이 물 로 가열 된 바닥 시스템 의 무게 를 견딜 수 있 는지 평가 해야 합니다 . 올드 플로어 는 전체 시스템 을 포기 할 이유 는 아니 지만 평평 한 수위 를 연구 하 는 이유 입니다 . 
 위 의 요구 사항 을 고려 하 여 개인 주택 의 온수 층 은 고층 건물 의 아파트 보다 일반 적 입니다 . 
 장치 의 장애물 이 관찰 되 지 않 으면 설계 를 시작 할 수 있 습니다 . 
 온수 바닥 의 계산 
 필요 한 재료 량 의 계산 은 가열 된 실내 의 매개 변수 와 구성 장비 및 재료 의 기술 적 특성 에 따라 수행 됩니다 . 따뜻 한 물 마루 의 계산 은 다음 데이터 를 기반 으로 합니다 . 
 원 하 는 온도 조건 ( 표 참조 ) . 
 다양 한 목적 을 위해 난방 된 바닥 의 최대 ( 최대 ) 표면 온도 
 그 후 , 주 장비 의 설치 위치 , 파이프 배치 의 방법 및 피치 를 반영 하 여 스케치 ( 계획 , 도면 ) 가 작성 됩니다 . 
 주의 를 기울이 십시오 ( 장치 의 기능 ) . 
 윤곽 의 길이 를 90 m 이상 으로 초과 하 지 않 는 것 이 좋 습니다 ( 한계 값 은 파이프 단면 에 따라 다름 ) . 
 파이프 의 사용 된 직경 에 따른 단 열 바닥재 ( 루프 ) 의 윤곽선 최대 길 이 
 온돌 을 온수 난방 시스템 에 연결 하 는 방법 
 시골집 소유자 는 난방 을 통해 따뜻 한 바닥 을 만드 는 법 을 항상 알 지 못합니다 . 시스템 의 설치 를 독립 적 으로 만들 면 몇 가지 뉘앙스 를 알 면 매우 간단 합니다 . 
 난방 시스템 에 물 을 가열 바닥 의 연결 
 난방 시스템 을 가열 바닥 에 연결 하 는 기술 의 원리 
 기존 의 난방 시스템 에서 온난 화 된 바닥 을 설치 하 는 것 은 다음 원칙 에 기초 하 여 수행 됩니다 . 
 기존 의 라디에이터 에 연결 하 려면 콜렉터 노드 를 연결 해야 합니다 . 
 냉각수 온도 는 55 ° C 이상 으로 낮춰야 합니다 . 
 설치 된 구조 는 8 - 9 기압 을 초과 하 지 않 는 다른 표준 압력 이 어야 합니다 . 
 기존 의 자율 적 온수 난방 시스템 에 온수 난방 바닥 연결 
 예비 작업 목록 에 는 기존 난방 시스템 의 특성 에 따라 온수 층 의 모든 작동 매개 변수 를 계산 하 는 것 도 포함 됩니다 . 단일 파이프 또는 2 파이프 일 수 있 습니다 . 
 후자 유형 은 두 개 의 파이프 라인 이 있 음 을 특징 으로 합니다 . 하나 는 뜨거운 액체 를 공급 하 기 위한 것 이 고 다른 하나 는 냉각 된 냉각제 를 가열 을 위해 보일러 로 배출 하 는 것 입니다 . 
 하나 의 파이프 가열 시스템 은 물 이 순환 하 는 단일 파이프 라인 의 존재 를 특징 으로 합니다 . 따라서 따뜻 한 바닥 은 다른 라디에이터 의 원리 에 따라 연결 됩니다 . 가열 장치 뒤 에 설치 되 므로 추가 장치 없이 냉각수 의 온도 를 낮출 수 있 습니다 . 
 또한 유동 운동 의 중력 원리 가 있 는 상태 에서 가열 된 바닥 을 효과 적 으로 작동 시키 는 것 은 불 가능 합니다 . 냉각제 가 대구경 파이프 라인 에서 더 작 은 파이프 라인 으로 이송 될 때 , 냉각수 는 그 결과 유압 저항 을 극복 할 수 없 습니다 . 
 온수 바닥 장치 의 재료 
 장치 물 가열 바닥 난방 
 수분 가열 바닥 의 효과 적 인 기능 을 보장 하 기 위해 직경 2 cm 의 파이프 를 사용 하 는 것 이 좋 습니다 . 바람직 한 재료 는 폴리에틸렌 또는 금속 입니다 . 후자 의 옵션 을 사용 하 면 파이프 라인 에 다층 구조 가 사용 되 며 요소 의 표면 은 특수 부식 방지 층 으로 덮여 있 습니다 . 
 바닥 난방 용 Rehau 파이프 
 재료 로서 폴리에틸렌 이 바람직 하 다 . 금속 에 대해서 는 말 할 수 없 는 전기 화학 적 부식 의 영향 을 받 지 않 습니다 . 또한 폴리에틸렌 파이프 를 설치 하 는 것 이 더 쉽 습니다 . 대형 베이 에서 판매 되 기 때문 에 하나 의 요소 에 전체 수 회로 를 설치 할 수 있 습니다 . 파이프 라인 확보 를 위한 주요 재료 는 플라스틱 타이 또는 맞춤 부품 을 사용 하 여 설치 되 는 특수 프로파일 입니다 . 
 바닥 난방 용 SANEXT 파이프 구조 
 회로 의 설치 는 선택 된 방식 에 따라 이루어진다 . 파이프 재료 가 폴리에틸렌 인 경우 회전 반지름 은 5 지름 보다 작 아야 합니다 . 윤곽 이 너무 많이 구부러져 있 으면 주름 이 형성 됩니다 . 이 시점 에서 , 재료 는 장기간 작 동시 파괴 되 기 가 가장 쉽 습니다 . 
 컬렉터 바닥 난방 의 구조 
 가장 저렴 한 매니 폴드 에 는 셧 오프 밸브 만 장착 되 어 있 습니다 . 이 모델 은 작동 매개 변수 를 조정 하 는 기능 을 제공 하 지 않 으므로 따뜻 한 바닥 이 항상 효과 적 이 지 는 않 습니다 . 
 더 비싼 옵션 에 는 추가 밸브 가 장착 되 어 있 습니다 . 필요시 난방 바닥 의 작업 을 조정 할 수 있 습니다 . 
 또한 서보 및 프리 믹서 가 장착 된 모델 도 있 습니다 . 첫 번 째 추가 요소 는 완전 자동화 를 제공 하 고 두 번 째 요소 는 따뜻 한 바닥 에 공급 되 는 열 운반기 의 온도 를 조정 할 수 있 게 합니다 . 
 수집 기 는 크기 에 해당 하 는 특수 상자 ( 재질 - 아연 도금 강판 ) 에 장착 됩니다 . 필요 한 모든 파이프 라인 을 가져올 수 있 도록 설치 가 특정 높이 에서 이루어집니다 . 
 단 열 기판 
 특수 절연 기판 을 사용 하 여 형성 된 준비 된 베이스 에 파이프 라인 이 놓입니다 . 다음 옵션 을 사용 하 십시오 . 
 호일 - 코팅 . 페놀 수지 와 같 은 단열재 가 사용 됩니다 . 이 기판 은 바닥 을 고품질 로 단 열 할 필요 가 없 을 때 사용 할 수 있 습니다 . 
 바닥 난방 용 호일 기판 배치 
 물 가열 바닥 용 폴리스티렌 플레이트 
 바닥 난방 용 미네랄 울 절연 의 종류 
 기존 난방 의 구성 에 따른 온수 층 의 연결 도 
 난방 장치 와 가열 바닥 의 연결 은 기존 시스템 의 구성 에 따라 여러 가지 방법 으로 이루어집니다 . 
 하나 의 파이프 디자인 . 순환 냉각제 와 회로 의 공급 연결 은 순환 펌프 및 순환 후 - 후 발생 합니다 . 시스템 의 조정 은 설치 된 매니 폴드 또는 볼 밸브 를 사용 하 여 수행 됩니다 . 
 단일 파이프 온수 난방 시스템 
 2 관식 온수 난방 시스템 
 순환 펌프 가 없 는 1 파이프 및 2 파이프 가열 시스템 의 연결 방식 
 구조 적 특징 에 따른 단 열 바닥 의 연결 구조 
 순환 냉각수 가 있 는 파이프 라인 시스템 은 다음 과 같 은 방식 으로 기존 가열 장치 에 연결 됩니다 . 
 물 절연 바닥 시스템 
 규제 가 없 다 . 디자인 의 가동 을 위해 작 은 수 용량 의 순환 펌프 를 이용 했 다 . 이 특징 이 주어지 면 , 윤곽선 의 길이 는 70 m 를 초과 해서 는 안 되 며 직경 은 16 mm 이 며 5 - 10 l / min 의 처리 량 을 제공 합니다 . 이러 한 계획 은 작업 매개 변수 를 제어 할 가능 성 이 없 으므로 별로 효율 적 이 지 않 습니다 . 
 균형 조정 사용 . 계획 의 일부 로 특수 크레인 이 있 습니다 . 액체 의 유속 을 원하 는 수준 까지 낮출 수 있 습니다 . 따라서 따뜻 한 물 마루 의 온도 를 조절 하 는 것 이 가능 합니다 . 
 3 방향 자동 온도 조절 혼합 밸브 장치 
 기존 가열로 인한 가열 바닥 의 장점 및 단점 
 이 계획 에 따른 온수 층 의 장치 는 다음 과 같 은 몇 가지 장점 을 가지 고 있 다 . 
 추가 조정 장치 를 설계 에 통합 함 으로써 전체 바닥 면 을 최적 의 균일 하 게 가열 할 수 있 습니다 . 
 별도 의 입력 을 통해 중앙 난방 시스템 에 연결 된 온수 난방 바닥 의 연결 도 
 종래 의 라디에이터 에 비해 바닥 난방 의 장점 은 잘 알려져 있 다 . 따라서 이러 한 시스템 은 수요 가 많 습니다 . 전통 적 인 방식 으로 가열 되 는 아파트 및 개인 주택 소유자 가 많 아서 배터리 를 사용 하 여 난방 회로 를 만드 십시오 . 
 여기 서 몇 가지 어려움 이 발생 합니다 . 주거 용 건물 의 기존 난방 에서 온수 바닥 을 올바르 게 장착 하 고 연결 해야 합니다 . 첫 번 째 과제 는 기술 적 으로 " 케이크 " 를 넣 고 그것 을 가장 저렴 한 비용 으로 기존 의 고속 도로 에 연결 하 는 것 이 고 , 이상 적 으로 는 자신 의 손 으로 하 는 것 입니다 . 
 임계 값 이 낮 은 방 에서 " 파이 " 를 맞추 는 법 
 실제 거주 하 는 주택 이나 도시 아파트 에서 바닥 난방 을 준비 하 기 로 결정 한 모든 주택 소유자 가 이 문제 에 직면 합니다 . 에센스 : 입 구 또는 내부 도어 의 문지방 높이 가 그림 아래 에 표시 된 커플러 가 있 는 온난 한 바닥 의 본격 적 인 " 케이크 " 설치 에 충분 하 지 않 습니다 . 
 바닥 또는 지하 천장 에 있 는 모 놀 리 식 난방 회로 의 구성 을 고려 하 십시오 . 
 방수 코팅 - 종종 플라스틱 필름 . 
 단열재 - 최소 두께 가 30 mm 또는 발 포체 가 5 cm 인 압출 폴리스티렌 폼 . 
 방 의 둘레 에 댐퍼 테이프 . 
 달팽이 또는 뱀 이 놓인 가열 관 ( 일반 적 으로 금속 플라스틱 또는 직경 16 x 2 mm 의 가교 폴리에틸렌 ) . 
 시멘트 - 모래 두께 8 . 5 cm 의 스 크 리드 . 
 바닥 덮 음 ( 때로 는 수증기 장벽 이 그 아래 에 만들 어 집니다 ) . 두께 는 재질 에 따라 다릅니다 . - 라미 네이트 및 리놀륨 은 최대 1 cm , 접착제 혼합물 이 포함 된 세라믹 타일 은 약 20 mm 가 소요 됩니다 . 
 전통 적 인 표면 가열 은 보강 없이 이루어집니다 . 
 중요 한 뉘앙스 . 모 놀 리 식 따뜻 한 바닥 ( 줄 바꿈 - TP ) 이 지면 위 에 배치 되 면 단열재 의 두께 가 발 포체 의 최소 100 mm 또는 압출 발 포체 의 60 mm 까지 증가 합니다 . 두 재료 의 밀도 는 35 kg / m ³ 입니다 . 
 기존 의 스 크 리드 를 바닥 또는 바닥 슬래브 에 분해 합니다 . 
 이것 은 닫힌 공기 챔버 가 있 는 다중 호일 - 내 구성 재료 입니다 . 
 단 열 폴리스티렌 층 대신 최대 1 cm 두께 의 멀티 호일 을 사용 하 십시오 . 
 스 크 리드 의 힘 을 60 mm 로 줄이 십시오 . 건축물 은 150 x 150 x 4 및 100 x 100 x 5 mm 치수 의 석조 또는 도로 메 쉬 로 보강 되 어야 합니다 . 
 바닥 시스템 을 사용 하 십시오 - " 건조 한 " 온난 한 마루 , screed 없이 나무 로 되 는 집 에서 거치 하 십시오 . " 케이크 " 의 총 두께 - 6 - 10 cm . 
 물 파이프 시스템 대신 전기 탄소 필름 으로 바닥 을 가열 하 십시오 . 
 도움 말 문지방 이 높 게 남 아 있 는 아파트 의 유일 한 방 은 발코니 와 로지아 입니다 . 여기 서 바퀴 를 재발 명할 필요 가 없 습니다 . 일반 적 으로 단열재 는 단열재 에 쉽 게 맞 습니다 . 
 건식 바닥 난방 시스템 
 일부 자생 공예가 는 단열재 를 전혀 사용 하 지 않 거나 스 크 리드 의 두께 를 4 cm 로 줄이 지 는 않 습니다 . 첫 번 째 경우 열 방출 량 의 절반 이 지하실 , 지면 또는 바닥 에서 이웃 으로 이동 하 며 , 두 번 째 단계 에서 는 균열 이 곧 팽창 합니다 . 
 비디오 의 전문가 가 아파트 건물 구내 에서 따뜻 한 바닥 을 만드 는 방법 에 대해 자세히 알려 줄 것 입니다 . 
 중앙 난방 연결 
 러시아 연방 , 벨로루시 공화국 , 우크라 이나 및 전 소련 사회주의 연방 공화국 의 법령 에 따라 , 지역 난방 시스템 에 대한 허가 받 지 않 은 개입 은 금지 되 어 있 습니다 . 간단히 말 해 , 추가 가전 제품 을 연결 하 기 위해 가열 및 언더 플로어 난방 은 대형 벌금 및 불 필요 한 히터 를 분해 하 라는 지시 로 위협 받 고 있 습니다 . 
 참고 TP 를 중앙 온수 공급 네트워크 ( WAN ) 에 연결 하 는 것 과 유사 한 조치 와 책임 이 예상 됩니다 . 
 중앙 난방 으로 인한 허가 받 지 않 은 연결 이 감지 되 는 방식 : 
 이웃 아파트 는 더 적 은 열 을 받 고 세입자 는 불만 을 쓰 고 관리 회사 의 위임 은 현대 화 를 드러냅니다 . 
 압력 상승 이나 설치 불량 으로 인해 하부 아파트 의 획기 적 인 침수 가 발생 합니다 . 
 책임자 는 일반 주택 및 아파트 계량 장치 의 열 에너지 판독 값 에 큰 차이 가 있 음 을 확인 합니다 . 
 가열 된 바닥 의 윤곽 을 배터리 와 직렬 로 연결 하 면 전체 지점 의 유압 저항 이 증가 하 고 이 라이저 를 따라 아파트 의 유량 이 감소 합니다 . 
 일부 " 간결 함 " 은 중앙 열 에서 회로 를 분리 하 기 위해 플레이트 열 교환기 를 통해 TP 의 루프 를 연결 하 는 것 이 좋 습니다 . 캐치 : 네트워크 의 유압 저항 이 증가 하 지 않 으며 파이프 파열 로 인해 심각 한 홍수 가 발생 하 지 않 지만 취해진 열 의 양 은 여전히 ​​ 증가 합니다 . 
 법 적 으로 온수 층 을 하 는 법 : 
 열 공급 기관 에 신청서 를 보내 허가 를 받 으십시오 . 
 바닥 회로 의 설치 및 연결 을 위한 사양 을 얻 을 수 있 는 허가 와 함께 . 
 프로젝트 를 개발 하 고 조화 시키 십시오 . 
 시스템 을 마운트 하 고 작동 시킵니다 . 
 물론 , 대다수 의 신청자 는 항소 단계 에서 거절 을 받 습니다 . 새로운 건물 에 거주 하 는 사람 들 은 아파트 난방 을 개별 적 으로 연결 하 여 라이저 를 배포 하 는 경우 는 예외 입니다 . 그러나 난방 회로 를 난방 네트워크 로 자르 는 위험 을 스스로 감수 하 는 경우 다음 섹션 으로 진행 하 십시오 . 
 TP 윤곽 의 정상 적 인 작동 을 보장 하 고 오랫동안 기다려온 쾌적 함 을 얻 으려면 다음 두 가지 질문 을 해결 해야 합니다 . 
 가 열 회 로 파이프 에 최대 50 ° C ( 최대 55 ° C ) 이하 의 온도 로 냉각수 를 공급 하 십시오 . 과열 된 바닥 은 대부분 의 사람 들 에게 불쾌감 을 줄 수 있 으며 , 최종 적용 범위 를 나타내 는 가장 좋 은 지표 는 26 ° C 입니다 . 
 라디에이터 및 바닥 난방 의 경첩 에서 필요 한 냉각수 유량 을 확인 하 십시오 . 유동 라인 의 직경 이 너무 작 거나 순환 펌프 가 원 하 는 용량 을 발달시키 지 못한다면 배터리 와 가열 바닥 이 똑같이 따뜻 해집니다 . 
 물 가열 바닥 을 기존 난방 시스템 에 연결 할 수 있 는 여러 가지 방법 을 고려 하 십시오 . 각 변종 에서 온도 및 냉각수 흐름 의 문제 가 얼마나 잘 해결 되 는지 봅시다 . 
 추가 펌프 를 사용 하 여 원 파이프 시스템 의 메인 라인 에 연 결하 십시오 . 
 보일러 로부터 분리 된 파이프 의 완전 한 연결 . 
 라디에이터 네트워크 에 직접 연결 
 2 파이프 배선 의 공급 및 복귀 에 TP 윤곽 삽입 은 다음 조건 에서 허용 가능 하 게 작동 합니다 . 
 열 원 - 40 - 50 ° C 의 범위 에서 냉각수 의 온도 를 유지 할 수 있 는 가스 보일러 . 
 보일러 실에 설치 된 순환 펌프 의 용량 은 충분 하 다 . 
 온열 바닥 은 욕실 , 주방 , 보육원 과 같 은 작 은 방 을 데우 는 데 사용 됩니다 . 
 직접 연결 방식 은 작 은 난방 영역 에 만 적합 합니다 . 
 직접 연결 체계 는 생명 권 이 있 지만 , 일반 적 으로 매우 불 완전 합니다 . 스스로 판사 : 물 이 가열로 의 긴 파이프 로 흘러 들어가 는 것 보다 고속도로 를 따라 더 작 은 저항 의 경로 를 따라 움직이 는 것 이 훨씬 쉽 습니다 . 
 두 번 째 순간 : 심한 추위 가 시작 되 면 보일러 의 온도 를 올리 면 바닥 표면 이 따뜻 해 지 며 실내 가 칙칙 해집니다 . 타일 로 덮인 욕실 은 욕조 로 변합니다 . 참고 : 욕실 의 집중 적 인 난방 은 절대 적 으로 쓸모 가 없 으며 사람 들 은 영구 적 으로 존재 하 지 않 습니다 . 
 막 다른 방향 의 라디에이터 이중 파이프 배선 대신 직접 타이 - 인 컨 투어 의 옵션 
 참고 로 . 가정 적 인 장인 들 이 하 는 것 처럼 , 배터리 에서 열원 까지 의 복귀 선 이 끊 어 지 는 곳 에 변압기 변전소 의 윤곽 을 포함 합니다 . 그리고 그 들 은 따뜻 한 바닥 이 라디에이터 와 함께 작동 하 지 않 는 이유 를 궁금 해합니다 . 그 이유 는 전체 가지 의 유압 저항 이 증가 하 고 냉각수 유량 이 감소 하 기 때문 입니다 . 
 RTL 밸브 의 사용 
 가열 바닥 을 연결 할 때 물 의 온도 를 조절 하 는 문제 를 올바르 게 해결 하 면 특수 서멀 헤드 유형 RTL 을 직접 도와 줍니다 . 자동 밸브 는 리턴 파이프 에 설치 되 며 특정 온도 로 쉽 게 조절 할 수 있 습니다 . 알고리즘 은 다음 과 같이 작동 합니다 . 
 열 매체 의 열 이 열 헤드 에 설정 된 값 에 도달 하 지 않 는 한 , 열 은 바닥 회로 의 파이프 를 통해 조용히 순환 합니다 . 
 수온 이 설정 값 까지 상승 하 면 액추에이터 는 자동 온도 조절 밸브 를 닫 습니다 . 순환 이 중단 되 고 냉각수 가 식 힙 니다 . 
 냉각 결과 온도 가 감소 한 후 온도 조절기 가 통로 를 열 고 물 의 움직임 을 재개 합니다 . 
 가열 조절 은 복귀 흐름 , 제한 된 열 헤드 의 온도 에서 발생 합니다 . 
 배경 정보 . 유럽 ​​ 회사 인 Oventrop 은 오랫동안 벽 에 내장 된 UniBox 장치 와 같 은 경우 에 대한 솔루션 을 제공 해 왔 다 . 내부 에 는 서멀 헤드 타입 의 RTL 이 있 으며 조정 손잡이 가 빠져 나옵니다 . 2 개 의 밸브 가 있 는 버전 이 있 습니다 . 하나 는 대기 온도 를 가열 하 여 반환 온도 에 따라 냉각수 유량 을 제어 하 고 , 두 번 째 밸브 는 냉각 공기 유량 을 제어 합니다 . 
 솔루션 의 부족 은 파이프 길이 의 한계 입니다 . 루프 길이 가 50 m 를 초과 하 면 증가 된 저항 으로 인해 TP 가 불 규칙 하 게 작동 하 기 시작 합니다 . 중간 및 넓 은 공간 의 객실 을 가열 하 려면 그림 과 같이 가열 된 바닥 을 2 ~ 3 회로 와 동일 한 수 의 모노리스 를 확장 조인트 로 분리 해야 합니다 . 
 이제 프로 에 대해서 : 
 온돌 바닥 난방 은 보일러 와 노 에 묶이 지 않 고 어느 방 에서 나 구성 할 수 있 습니다 . 
 제품 의 가격 은 믹 싱 유닛 및 추가 펌프 의 비용 과 비교 할 수 없 습니다 . 
 배터리 에 공기 열 헤드 가 장착 되 어 있 는 경우 TP 시스템 은 여름 기간 동안 작동 할 수 있 으며 라디에이터 는 스스로 꺼집니다 . 
 설명 된 방식 은 2 개 파이프 지역 난방 네트워크 에 언더 플로어 가열 을 연결 하 는 데 에 도 적합 합니다 . 하지만 한 가지 사실 을 명심 하 십시오 . 더러운 냉각수 는 신속 하 게 자동 온도 조절 밸브 를 막히 거나 비활성 화 시킬 수 있 습니다 . 다음 비디오 의 마스터 는 RTL 헤드 의 복잡 성 에 대해 알려 줍니다 . 
 단일 파이프 배선 에 연결 할 수 있 습니까 ? 
 많 은 주인 이 선호 하 는 선호 하 는 한 파이프 " 레닌 그라드 " 인 난방 에서 온열 바닥 을 가동 하 려면 그림 과 같이 두 번 째 펌프 를 설치 하 고 손 으로 혼합 장치 를 조립 해야 합니다 . 시스템 의 정상 작동 을 위해서 는 다음 조건 을 준 수 해야 합니다 . 
 분배 파이프 의 내부 직경 은 최소 DN 25 이 며 링 의 최대 방사기 수 는 5 개 입니다 . 
 TP 루프 의 연결 은 모든 배터리 후 에 리턴 파이프 에서 이루어집니다 . 
 인서 트 와 리턴 히팅 플로어 인서 트 사이 의 최소 거리 는 30 cm 입니다 . 
 회로 의 온도 를 유지 하 기 위해 3 방향 혼합 밸브 가 설치 됩니다 . 
 참 고 이 와 비슷 한 방식 이 기존 유형 의 중앙 난방 장치 인 TP ( one - pipe vertical risers ) 에 대한 허가 되 지 않 은 연결 을 위해 아파트 소유자 가 사용 합니다 . 
 이러 한 방식 및 다른 방식 에서 , 통상 적 으로 , 차단 밸브 및 자동 공기 배출 밸브 는 도시 되 지 않 았 지만 , 이 들 밸브 를 설치 할 필요 가 있 다 . 
 삼 방향 밸브 는 45 - 50 ℃ 의 고정 온도 로 물 을 준비 할 수 있 는 단순 화 된 설계 입니다 . 펌프 는 루프 주변 의 냉각수 를 " 구동 " 하고 밸브 는 메인 라인 에서 나오 는 온수 의 일부 를 혼합 합니다 . 
 실제로 이 계획 은 거의 사용 되 지 않 습니다 . 그 이유 는 작업 의 불 안정 성 과 단일 레닌 그라드 파이프 에 연결 된 라디에이터 의 불 균형 때문 입니다 . 3 방향 밸브 가 약간 열리 고 가열 회로 에 공급 되 면 펌프 의 압력 이 메인 라인 으로 전달 되 어 배터리 의 물 의 흐름 이 바뀝니다 . 
 협의회 온난 한 바닥 의 신뢰 할 수 있 는 계획 을 만들 고 싶 다면 보일러 에서 별도 의 공급 및 반환 파이프 라인 을 수행 하 는 것 이 좋 습니다 . 원 파이프 라디에이터 네트워크 로 인한 뒤틀림 의 결과 는 예측 할 수 없 습니다 . 
 서브 매듭 이 있 는 전통 적 인 레이아웃 
 2 층 건물 의 각 방 에 바닥 난방 을 배치 해야 하 는 경우 기존 난방기 난방 장치 에 연결 할 수 없 습니다 . 별도 의 파이프 라인 을 배치 하 고 분배 빗 을 설치 해야 합니다 . 실행 되 는 연결 옵션 은 무엇 입니까 ? 
 등고선 의 길이 가 50 m 를 초과 하 지 않 는 경우 ( 컬렉터 에 대한 연결 포함 ) , 빗 에 서멀 헤드 가 놓여져 반환 흐름 온도 에 반응 합니다 . 
 3 방향 자동 온도 조절 밸브 와 동일 합니다 . 
 첫 번 째 경우 , 동작 원리 는 RTL 헤드 를 통해 하나 의 루프 를 삽입 하 는 것 과 비슷 하 지만 , 레 귤 레이터 만이 빗 에 서 서 각 회로 를 별도 로 제어 합니다 ( 사진 에서 구현 됨 ) . 순환 은 보일러 또는 벽 장착 형 가스 보일러 내부 에 위치 한 주 펌프 에 의해 제공 됩니다 . 
 두 번 째 버전 에서 는 입구 에 설치 된 2 방향 밸브 로 온수 를 혼합 하 고 외부 온도 센서 가 있 는 서멀 헤드 로 제어 합니다 . 후자 는 집 수관 에 숨겨져 있 거나 외부 에 나사 로 고정 되 어 있 습니다 . 
 주입 된 냉각수 의 온도 가 증가 하 면 센서 벌브 의 액체 가 밸브 스템 을 가압 하 여 닫 힙 니다 . 이 계획 은 TP 의 모든 힌지 를 통해 물 을 펌핑 하 는 추가 펌프 의 설치 를 제공 합니다 . 
 위 에 설명 된 작동 원리 를 갖춘 3 방향 밸브 가 있 는 방식 은 더 완벽 하 며 따뜻 한 바닥 에서 고체 냉각수 흐름 을 위해 설계 되 었 습니다 . 두 가지 옵션 의 단점 은 장비 의 적절 한 가격 과 설치 의 복잡 성 입니다 . 빗 의 조립 과 가열 회로 를 연결 하 는 방법 에 대한 모든 세부 사항 은 해당 매뉴얼 에 나와 있 습니다 . 
 Underfloor Heating 설치 지침 
 " 케이크 " 를 놓 고 연결 방법 을 선택 하 는 것 과 관련 된 모든 질문 을 해결 했 다면 가열 판 을 쏟 을 수 있 습니다 . 먼저 , 지시 사항 을 사용 하 여 회로 의 필요 한 열용량 , 파이프 사이 의 지름 및 거리 를 확인 하 십시오 . 
 설치 전 에 표면 을 정렬 하 고 잔해 를 조심 스럽 게 제거 하 십시오 . 스 크 리드 를 지면 에 배치 할 때 4 cm 두께 의 모래 받침대 또는 발판 을 준비 하 십시오 . 모 놀 리 식 온열 바닥 을 주조 하 는 기술 은 다음 과 같 습니다 . 
 100 - 150 mm 의 겹침 으로 방 의 전체 영역 에 걸쳐 배치 된 필름 웹 의 방수 작업 을 수행 하 십시오 . 관절 은 점착 테이프 로 양질 의 접착제 로 붙이 고 가장 자리 를 따라 앞 으로 깨끗 한 바닥 의 높이 까지 벽 에 겹쳐 집니다 . 
 스크레이퍼 에 닿 은 벽 의 아래쪽 , 사진 과 같이 주변 의 댐퍼 테이프 위 에 붙여 넣 으십시오 . 방수 필름 의 겹침 부분 은 스트립 위 에 남 아 있 어야 합니다 . 
 댐퍼 스트립 이 벽 에 접착 되 고 변형 조인트 가 모노리스 사이 에 배치 됩니다 . 
 단 열 보드 를 서로 평평 하 게 놓 습니다 . 베이 를 굴리 고 파이프 를 펴 고 , 필요 한 단계 로 가열 회로 의 루프 를 배치 하 십시오 . 파이프 라인 을 단열재 에 고정 하 는 것 은 35 - 40 cm 간격 의 플라스틱 클립 으로 이루어집니다 . 
 루프 의 끝 을 연결 지점 ( 매니 폴드 또는 라디에이터 가열 메인 ) 에 연결 하 십시오 . 회로 를 최종 조립 하 기 전 에 회로 에 물 을 채우 고 공기 를 배출 한 다음 3 - 4 bar 의 압력 으로 조임 을 점검 하 십시오 . 
 참고 얇 은 넥타이 ( 6 cm ) 를 폴리스티렌 판 위 에 붓 으려는 경우 보강 메 쉬 를 깔 아 둡니다 . 미래 의 모노리스 안 에 파이프 를 연결 하 지 마십시오 . 관절 없이 단단 한 파이프 만 넣 으십시오 . 
 루프 가 물 로 채워진 채 로 ( 콘크리트 의 무게 로 부 풀 지 않 고 구겨지 지 않 도록 ) 바닥 에 기성품 인 건 조 믹스 에서 시멘트 - 모래 박격포 를 만들 고 스 크 리드 를 채 웁 니다 . 약 4 주 후 에 도 작업 을 계속 하 십시오 - 이것 은 완전 경화 에 필요 한 정도 입니다 . 시멘트 스 크 리드 가 없 는 바닥 난방 시스템 의 설치 기술 은 다른 발행 물 에 자세히 설명 되 어 있 습니다 . 
 주인 - 배관공 및 전문가 의 견해 를 듣 고 마지막 에 권장 사항 을 제시 합니다 . 온수 바닥 을 난방 시설 에 연결 하 지 마십시오 . TP 의 가열 회로 를 보일러 에 직접 연결 하 는 것 이 좋 습니다 . 그러면 바닥 난방 은 여름 을 포함 하 여 배터리 와 독립 적 으로 작동 할 수 있 습니다 . 파이프 를 깔 아 콘크리트 스 크 리드 를 붓 는 과정 은 마지막 비디오 를 참조 하 십시오 . 
 난방 조직 의 문제 는 집 을 짓 는 모든 사람 들 에게 가장 중요 합니다 . 물론 우리 가 열 대 지방 의 주민 들 을 제외 한다면 , 문제 는 정반대 입니다 . 예상 에 따르 면 , 수문 은 난방 비용 의 20 % 까지 절약 할 수 있 습니다 . 그러나 모든 일 을 올바르 게 해야 만 ! 
 바닥 난방 장치 의 프로세스 를 시작 하 는 방법 ? 
 물론 , 계산 과 함께 ! 그리고 매우 자세 하 게 - 피치 또는 파이프 지름 이 잘못 선택 되 면 바닥 에 항상 차가운 방 이나 열 사병 이 생깁니다 . 시스템 이 말 그대로 " 파괴 ( blasted ) " 되 었 다는 점 을 고려 하 면 재 작업 비용 은 새로운 온열 바닥 설치 를 초과 할 것 입니다 . 
 따뜻 한 바닥 을 계산 하 는 방법 ? 
 이 작업 은 수동 으로 수행 하 기 가 매우 어렵 기 때문 에 Valtec 과 같 은 특수 프로그램 중 하나 를 사용 하 는 것 이 좋 습니다 . 이것 은 난방 , 급수 및 유압 을 계산 하 도록 설계 된 다기능 프로그램 입니다 . 
 이 경우 계산 에 필요 한 모든 데이터 를 미리 수집 해야 합니다 . 
 이사 하 지 않 는 가구 배치 - 옷장 , 주방 세트 , 샤워 실 등 . 
 카펫 의 존재 와 두께 . 
 프로그램 사용 의 이점 은 계산 의 단순 성 입니다 . 적절 한 셀 에 필요 한 정보 를 입력 하 기 만 하 면 출력 에서 ​​ 계산 을 얻 을 수 있 습니다 . 
 바닥 난방 에 필요 한 모든 재료 의 양 . 
 따뜻 한 바닥 을 구성 하 기 위해 알 아 두 어야 할 사항 은 무엇 입니까 ? 
 자료 구매 를 시작 하 기 전 에 모든 뉘앙스 를 고려 해야 합니다 . 첫 번 째 는 파이프 의 직경 입니다 . 필요 이상 으로 크 게 하 지 않 아도 16 mm 이 면 충분 합니다 . 이 직경 의 파이프 는 뱀 을 눕힐 때 구부러진 부분 에 주름 이 생기 지 않 도록 최소 10 cm 의 간격 을 띄울 수 있 습니다 . 그러나 파이프 의 최대 길이 는 90 m 를 초과 할 수 없 습니다 . 
 두 번 째 로 배관 조달 단계 입니다 . 이상 적 으로 는 10 - 20 cm 이내 여야 하 며 5 의 배수 여야 합니다 . 외부 벽 및 창 근처 에서 단계 가 작 고 내부 벽 근처 에 더 많 습니다 . 
 무거운 가구 아래 , 바닥 에 꽉 조여서 내벽 에 설치 하 면 벽 에서 1 m 떨어진 곳 에 경첩 을 놓 기 시작 할 수 있 습니다 . 또한 바닥 변기 아래 에 파이프 를 놓 지 마십시오 . 패스 너 용 구멍 을 뚫 을 때 바닥 시스템 이 손상 될 수 있 습니다 . 
 세 번 째 는 파이프 길이 입니다 . 동일 한 콜렉터 에 연결 된 모든 회 로 에 대해 동일 해야 합니다 . 물론 실제로 는 실현 하 기 가 쉽 지 않 으므로 최대 10 m 까지 차이 를 줄여야 합니다 . 따라서 대형 룸 에서 는 두 개 의 회로 를 설치 해야 하 며 작 은 룸 에서 는 설치 단계 를 줄여야 합니다 . 하나 의 컬렉터 에 길이 가 90 m 인 회로 를 9 개 이상 연결 하 지 않 는 것 이 좋 습니다 . 두 개 의 소자 로 나누 는 것 이 좋 습니다 . 
 콜렉터 를 집 중앙 에 위치 시키 고 , 파이프 를 공급 하 기 에 충분 한 높이 의 바닥 위 에 놓 는 것 이 바람직 하 다는 점 을 잊 어서 는 안 됩니다 . 
 거기 에서 파이프 를 올릴 수 없 으므로 2 층 에 다른 수 집 기 를 설치 해야 합니다 . 집 열기 가 외벽 에 있 는 경우 , 나가 는 파이프 는 반드시 절연 되 어야 합니다 . 
 콘크리트 커플러 에 단 열 바닥 배치 
 따뜻 한 바닥 을 자신 의 손 으로 세우 는 것 은 간단 하 지만 기술 순서 를 따르 는 것 이 매우 중요 합니다 . 
 마운트 된 수 집 기 캐비닛 과 수집 기 자체 가 파이프 에 연결 됩니다 . 필요 한 경우 파이프 인출 구멍 을 뚫 습니다 . 
 둘레 뿐 만 아니 라 회로 사이 에 도 같 은 방 안 에 있 으면 댐퍼 테이프 가 벽 에 붙 어 있 습니다 . 그것 은 바닥 의 열팽창 을 보상 하 고 차가운 벽 에 대한 단열재 역할 을 합니다 . 너비 는 따뜻 한 바닥 의 " 케이크 " 의 두께 에 따라 15 cm 이상 이 어야 합니다 . 
 콘크리트 히터 위 에 히터 가 놓입니다 . 지하실 이 없 는 지하층 의 경우 바닥 에서 5 cm , 다른 층 에서 는 3 cm 가 적당 하 며 , 2 층 콘크리트 슬래브 를 따뜻 하 게 해야 이 판 자체 를 가열 하 기 위한 열 소비 를 줄일 수 있 습니다 . 어쨌든 따뜻 한 공기 가 상승 하 고 천장 이 낮 은 방 을 가열 하 지 않 습니다 . 
 단열재 위 에 방수 처리 가 되 어 있 으며 강화 된 메 쉬 가 놓여 있 습니다 . 
 파이프 가 " 달팽이 " 로 놓여 있 다면 이제 " 뱀 " 방법 이 선택 되 면 외벽 에서 내벽 으로 , 또는 벽 에서 중심 으로 파이프 를 배치 할 수 있 습니다 . 
 코일 은 특수 고정 장치 로 고정 하 거나 일반 플라스틱 구조 로 고정 장치 에 고정 할 수 있 습니다 . 후자 의 경우 에 는 단단히 조일 수 없 습니다 ! 
 모든 회로 를 연결 한 후 24 시간 동안 최대 압력 과 작동 온도 에서 작동 해야 하 는 가열 시스템 의 시운전 이 시작 됩니다 . 
 누설 및 기타 결함 이 없 으면 커플러 가 부 어 집니다 . 타일 ​​ 밑 에 는 최대 5 cm 까지 두껍 게 만들 수 있 으며 라미 네이트 아래 에 쌓여 열 이 전도 되 므로 2 cm 이상 이 면 안 됩니다 . 이 경우 커플러 는 파이프 위 에 놓인 두 번 째 메 쉬 층 으로 보강 됩니다 . 
 매일 콘크리트 에 물 을 주 는 것 을 잊 지 않 는 것 이 중요 합니다 . 물 과 접촉 하 여 경도 를 얻 고 있 기 때문 입니다 . 스크린 덮개 는 스 크 리드 가 완전히 설치 된 후 28 일 이내 에 놓 습니다 . 
 집 이 목조 또는 프레임 이 고 하중 지지 바닥 이 콘크리트 스 크 리드 의 무게 를 고려 하 여 설계 되 지 않 은 경우 평평 한 따뜻 한 바닥 을 배치 할 수 있 습니다 . 장점 은 " 습식 " 프로세스 가 없 으므로 시스템 을 설치 한 직후 에 집안 의 따뜻 함 을 즐길 수 있 다는 것 입니다 . 
 이 해결책 의 또 다른 의심 할 여지 없 는 이점 은 케이크 의 작 은 두께 와 오래 된 나무 바닥 에 누워 의 가능 성 입니다 . 그것 을 하 는 것 이 얼마나 쉬 운가 가 비디오 에 명확 하 게 나와 있 습니다 : 
 온수 가 있 는 온난 한 바닥 . 자신 의 손 으로 만드 는 법 . 
 중앙 난방 또는 보일러 에 연결 된 온수 층 은 개인 주택 이나 별장 난방 에 이상 적 입니다 . 우리 는 재료 의 계산 에서부터 바닥재 의 선택 및 놓 기 에 이르 기 까지 콘크리트 바닥 과 나무 바닥 이 있 는 주택 에 따뜻 한 바닥 을 깔 아 놓 는 것 에 대해 이야기 할 것 입니다 . 
 온난 한 지면 을 사용 하 는 안락 에 대해서 말 할 필요 가 없 는 이 난방 유형 은 효과 적 이 고 효율 성 이 높 아 개인 주택 에서 매우 인기 가 있 습니다 . 이러 한 유형 의 작업 이 다른 사람 들 보다 훨씬 어렵 지 는 않 지만 자신 의 가정 에서 최대한 의 편리 함 과 편안 함 을 제공 하 는 것 과 관련 하 여 난방 을 통해 자신 의 손 으로 따뜻 한 바닥 을 만드 는 법 을 아 는 사람 은 거의 없 습니다 . 
 주거 또는 사무실 유형 의 작 은 방 에서 바닥 을 가열 하 는 자체 계산 및 배열 과 관련 된 이론 및 실제 문제 를 고려 하 십시오 . 
 재료 의 준비 작업 및 계산 
 자신 의 손 으로 온돌 바닥 을 설치 하 는 것 과 같 은 책임 있 는 작업 은 자료 준비 및 계획 부터 시작 해야 합니다 . 엄밀히 말 하 면 정확 한 방정식 은 주어진 방 의 열 누설 정도 에 대한 정보 를 가진 전문가 만 이 할 수 있 습니다 . 그러나 개인 의 필요 에 따라 종종 요구 사항 을 충족 시키 는 대략 적 인 계산 을 사용 합니다 . 
 바닥 가열 용 파이프 
 먼저 파이프 배치 계획 을 세워야 합니다 . 방 의 사각형 에서 따뜻 한 바닥 을 계산 할 수 있 는 다이어그램 이 더 명확 하 고 명확 해집니다 . 각 셀 은 한 단계 ( 파이프 사이 의 거리 ) 에 해당 합니다 . 
 바닥 난방 을 위한 설계 도 
 온대 지역 : 
 집 과 창문 의 단열 효과 가 좋 기 때문 에 파이프 의 인접 한 회전 사이 의 거리 는 15 - 20 cm 로 만들 수 있 습니다 . 
 벽 이 절연 되 지 않 은 경우 , 10 - 15 cm . 
 벽 의 일부 가 차가워 지 고 일부 는 따뜻 하 기 때문 에 넓 은 방 에서 다양 한 단계 를 거칩니다 . 차가운 벽 근처 에서 파이프 의 인접 한 회전 사이 의 거리 는 작 으며 따뜻 한 벽 에 접근 할 때 증가 합니다 . 
 따뜻 한 바닥 에 어떤 종류 의 바닥재 가 들 어 있 습니까 ? 
 따뜻 한 바닥 에 나무 마루 또는 두꺼운 나무 바닥 을 세우 려는 사람 들 은 큰 실수 를 저지른다 . 목재 는 열 을 잘 전달 하 지 못하 며 실내 가 난방 되 는 것 을 방지 합니다 . 이러 한 가열 의 효율 은 라디에이터 의 효율 보다 훨씬 낮 을 수 있 으며 가열 비용 이 너무 큽니다 . 
 바닥 난방 용 으로 이상 적 인 바닥재 는 석재 , 세라믹 또는 도자기 타일 입니다 . 가열 하 면 완벽 하 게 따뜻 하 게 유지 되 며 주방 이나 욕실 을 위한 최상 의 선택 입니다 . 바닥 이 따뜻 한 방 에서 - 아이 들 은 놀 기 를 좋아하 고 , 맨 발 로 걷 는 것 이 나무 마루 위 에 있 는 것 보다 더 즐겁 습니다 . 
 약간 의 마루 선택 권 , 그러나 객실 또는 침실 을 위해 더 적당 한 - 리놀륨 과 합판 제품 . 이러 한 물질 은 열 을 잘 통과 하 며 온수 난방 시스템 의 효율 을 저하 시키 지 않 습니다 . 이 경우 라미 네이트 는 가온 기질 없이 최소 두께 와 리놀륨 을 선택 해야 합니다 . 
 가열 되 면 많 은 합성 물질 이 유해 흄 을 생 성 할 수 있 습니다 . 따라서 화학 물질 이 포함 된 바닥재 는 반드시 따뜻 한 바닥 에 있 는 주거 건물 에서 사용 할 가능 성 에 대해 제조 업체 의 마크 가 있 어야 합니다 . 
 따뜻 한 바닥 아래 기초 
 콘크리트 천장 이 있 는 집 에 관해 이야기 하 는 경우 , 가장 경제 적 인 재래식 옵션 은 물 로 가열 된 콘크리트 스 크 리드 입니다 . 바닥 의 ​​ 바닥 이 직접 바닥 에 있 는 모래 쿠션 위 에 있 는 경우 동일 한 방법 이 개인 별장 의 첫 번 째 ( 바닥 ) 바닥 에 적용 됩니다 . 
 목조 주택 에서 는 이 옵션 이 적용 되 지 않 습니다 . 천장 의 나무 들보 는 아무리 얇 아도 콘크리트 세공 의 막대 한 무게 를 견딜 수 없 습니다 . 이 경우 따뜻 한 바닥 의 경량 버전 이 사용 되 며 별도 의 섹션 에서 설명 합니다 . 
 바닥 을 따뜻 하 게 하 기 전 에 받침대 수평 조절 하 기 
 손 으로 가열 된 바닥 을 설치 하 는 것 은 베이스 를 준비 하 는 것 으로 시작 됩니다 . 따뜻 한 바닥 을 만들 기 위한 기초 는 예상 과 함몰 없이 평평 해야 합니다 . 최대 허용 차 는 5 mm 입니다 . 표면 결함 의 깊이 가 1 ~ 2 cm 에 이르 면 최대 5 mm 의 입자 크기 를 가진 화강암 체로 판 ( 얇 은 분 쇄석 ) 을 채우 고 평평 하 게 채울 필요 가 있 습니다 . 레벨 링 층 위 에 는 필름 을 놓 아야 하 며 나무 방패 를 걸 을 때 단열재 를 놓 아야 합니다 . 그렇 지 않 으면 , 평탄 화 층 자체 가 불규칙성 의 원인 이 될 것 이 다 . 
 배치 계획 물 온수 층 
 물 마루 를 놓 기 위한 가장 일반 적 인 계획 - 달팽이 와 나선 형 . 달팽이 는 바닥 전체 를 고르 게 가열 합니다 . 그러나 나선 형 방식 을 사용 하 면 실내 의 가장 추운 지역 에서 더 높 은 수준 의 난방 을 제공 할 수 있 습니다 . 이렇게 하 려면 뜨거운 물 이 공급 되 는 파이프 의 첫 번 째 가지 가 놓여 야 합니다 . 완성 된 도면 에서 파이프 의 정확 한 길이 에 의해 결정 됩니다 . 
 따뜻 한 바닥 DIY 구성 표 
 따뜻 한 바닥 의 경우 단단 한 파이프 만 사용 됩니다 ! 방 의 면적 이 매우 큰 경우 - 여러 개 의 가열 회로 가 계획 됩니다 . 각 회로 의 파이프 길이 는 100 m 를 초과 해서 는 안 되 며 , 그렇 지 않 으면 열 운반기 의 일반 적 인 유량 에 너무 많 은 압력 이 필요 합니다 . 면적 기준 으로 15 평방 미터 에 해당 합니다 . 
 자신 의 손 이 있 는 수위 는 직경 16 mm 의 금속 파이프 를 사용 하 는 것 이 가장 좋 습니다 . 다소 작 은 반경 으로 쉽 게 구부러지 며 , 가교 폴리에틸렌 으로 만들 어 진 파이프 보다 작업 하 기 가 훨씬 편리 합니다 . 직경 20 mm 의 파이프 는 바람직 하 지 않 습니다 . 큰 지름 은 콘크리트 의 두께 를 증가 시킬 필요 가 있 으며 이 는 난방 시스템 의 효율 에 나쁜 영향 을 미친다 . 
 보통 1 평방 미터 당 파이프 소비량 광장 은 다음 과 같 습니다 . 
 6 . 75 m , 15 cm 간격 . 
 온돌 바닥 난방 을 위한 단열재 및 패스 너 선택 
 열 이 내려 가 지 않 기 위해서 는 밀도 가 높 은 폴리 폼 층 이 기본 으로 놓여 야 합니다 . 단열재 의 밀도 는 적어도 25 , 그리고 더 나 은 - 35 kg / 입방 미터 로 선택 됩니다 . 더 가벼운 폴리스티렌 폼 은 콘크리트 층 의 무게 아래 단순히 주름지 게 됩니다 . 
 절연 및 열 반사기 
 최적 의 절연 두께 는 5 cm 이 며 , 바닥 에 놓 을 때 또는 추위 에 대한 보호 가 강화 된 경우 아래 의 레벨 을 가열 하 지 않 을 경우 절연 두께 를 10 cm 까지 늘릴 수 있 습니다 . 열 손실 을 줄이 려면 금속 위 에 필름 을 코팅 한 열 반사 스크린 을 단열재 위 에 놓 는 것 이 좋 습니다 . 그것 은 다음 과 같 을 수 있 습니다 : 
 일반 알루미늄 식품 호일 . 
 손 으로 따뜻 한 바닥 - 단 열 관절 밀봉 
 금속 화 층 은 콘크리트 의 공격 적 인 작용 으로 빠르 게 파괴 되 므로 스크린 자체 도 보호 해야 합니다 . 이러 한 보호 장치 는 비닐 필름 으로 온실 과 온실 에 사용 됩니다 . 필름 두께 는 75 - 100 미크론 이 어야 합니다 . 
 또한 , 그것 은 경화 의 전체 기간 동안 콘크리트 의 스 크 래핑 을 위해 필요 한 수분 을 제공 합니다 . 필름 조각 은 겹쳐서 놓 아야 하 며 접합 점 은 테이프 로 밀폐 해야 합니다 . 
 물 가열 파이프 용 고정 장치 
 절연체 에 파이프 용 고정 장치 를 설치 하 십시오 . 그 목적 은 예비 계획 에 따라 파이프 의 인접 한 가지 를 고정 하 고 바닥 영역 에 배치 하 는 것 입니다 . 패스 너 는 콘크리트 스 크 리드 가 원 하 는 경도 를 얻 을 때 까지 파이프 를 고정 시킵니다 . 패스 너 를 사용 하 면 바닥 설치 가 용 이 해 지 고 콘크리트 패드 의 두께 에 파이프 를 올바르 게 배치 할 수 있 습니다 . 
 패스 너 는 특수 금속 스트립 , 용접 금속 메 쉬 , 파이프 를 발포 기 저부 에 고정 시키 는 플라스틱 브래킷 일 수 있 습니다 . 
 따뜻 한 물 마루 를 위한 다양 한 유형 의 고정 장치 
 금속 스트립 은 콘크리트 패드 의 두께 가 증가 된 상태 로 사용 됩니다 . 그 들 은 단열재 에 상대 적 으로 파이프 를 약간 올리 므로 콘크리트 패드 의 윗면 에 더 가깝 습니다 . 파이프 가 곡선 노치 판 에 끼워 집니다 . 
 금속 메 쉬 는 파이프 를 고정 시킬 뿐 만 아니 라 콘크리트 쿠션 층 을 보강 합니다 . 파이프 는 와이어 또는 플라스틱 클램프 로 메 쉬 에 묶여 있 습니다 . 소비재 는 2 개 입니다 . 미터 당 . 반올림 할 때 추가 패스 너 를 사용 할 수 있 습니다 . 
 플라스틱 브래킷 은 수동 으로 설치 됩니다 . 그 들 은 펼쳐진 폴리스티렌 에 파이프 를 고정 시킵니다 . 반 산업 온난 한 지면 은 특별 한 스테이플러 의 도움 으로 만들 어 집니다 . 그러나 그것 의 취득 은 집중 적 인 직업 적 인 사용 에서 만 정당 화 된다 . 
 플라스틱 마루 에 물 을 뜨겁 게 칠 하 기 
 최근 몇 년 동안 바닥 난방 시스템 제조 업체 는 또 다른 매우 편리 한 솔루션 을 제공 하 기 시작 했 습니다 . 우리 는 프로파일 된 표면 을 가진 조밀 한 폴리스티렌 폼 의 특수 시트 에 대해 이야기 하 고 있 습니다 . 전형 적 으로 , 이러 한 시트 의 표면 은 가열 파이프 가 쉽 게 놓여 지 는 돌출 요소 의 홈 또는 열 의 교차점 이 다 . 
 시트 의 표면 은 부드럽 고 압출 되 며 , 모든 기공 은 닫혀 있 으며 추가 적 인 방수 필름 이 필요 하 지 않 습니다 . 특수 서모 커터 를 사용 하 면 발포 폴리스티렌 의 그루브 를 자르 거나 독립 적 으로 절단 할 수 있 습니다 . 그러나 이 작업 을 수행 하 려면 최소한 의 경험 이 필요 합니다 . 
 금속 파이프 는 코일 형태 로 공급 됩니다 . 파이프 를 따라 베 이 롤 을 놓 을 때 . 파이프 가 뒤쪽 베이 에서 빠져 나오 지 마십시오 . 뒤틀림 이 발생 하 고 내부 레이어 의 층화 를 유발 할 수 있 습니다 . 
 조리법 선택 , 콘크리트 준비 및 붓 기 
 파이프 를 완전히 깔 고 수집 기에 연결 하 고 4 bar 의 압력 으로 물 로 채운 후 에 만 ​​ 콘크리트 로 파이프 를 채울 수 있 습니다 . 따르 기 전 에 이 압력 으로 파이프 를 며칠 동안 견뎌야 합니다 . 누출 이 감지 되 면 즉시 제거 됩니다 . 가열 시스템 자체 가 아직 장착 되 지 않 은 경우 - 물 대신 압축기 를 사용 하 여 공기 가 파이프 로 펌핑 되 고 ​​ 볼 밸브 로 압력 이 고정 됩니다 . 
 주입 직후 압력 이 파이프 의 교정 으로 인해 약간 떨어질 수 있 습니다 . 콘크리트 가 쏟아지 고 경화 되 는 동안 연결 된 압력계 를 사용 하 여 압력 을 모니터링 합니다 . 
 모든 벽면 의 열팽창 을 보완 하 기 위해 댐퍼 테이프 를 부착 합니다 . 콘크리트 패드 의 온도 팽창 은 선형 미터 당 0 . 5 mm 이 며 , 온도 는 40 도 상승 합니다 . 가열 이 20 도 밖 에 되 지 않 는다면 , 그 팽창 은 2 배 정도 줄어들 것 입니다 . 콘크리트 바닥 의 가장 긴 부분 의 길이 로 연장 을 곱하 고 얻 은 값 을 댐퍼 테이프 의 두께 와 비교 하 십시오 . 
 바닥 난방 용 댐퍼 테이프 설치 
 보통 아파트 의 경우 일반 적 으로 테이프 를 벽 과 문턱 에서 만 배치 하 면 충분 합니다 . 또한 , 댐퍼 테이프 는 따뜻 한 바닥 에서 벽 의 보온 역할 을 합니다 . 이 방법 은 불 필요 한 열 누출 을 유발 하 는 차가운 다리 를 제거 합니다 . 
 또한 보상 조인트 가 만들 어 지 는 경우 도 있 습니다 . 
 방 의 폭 과 길이 는 2 배 이상 차이 가 납니다 . 
 바닥 면적 이 30 평방 미터 를 초과 합니다 . 
 방 의 모양 에 는 여러 개 의 구부러진 부분 이 있 습니다 . 
 확장 된 따뜻 한 바닥 의 경우 댐퍼 벨트 가 있 는 보정 이음새 가 10 m 마다 배치 됩니다 . 이 장소 에서 콘크리트 베개 가 파이프 를 부러 뜨리 지 않 도록 하 기 위해 강체 플라스틱 주름 ( 더 큰 직경 의 파이프 ) 또는 큰 직경 의 파이프 를 씌 웁 니다 . 보호 패드 를 콘크리트 패드 에 넣 는 것 은 양쪽 에 0 . 5 m 이상 있 어야 합니다 . 
 각 윤곽 은 해당 위치 에 배치 하 고 파이프 와 확장 조인트 의 다중 교차점 을 허용 하 지 않 는 것 이 좋 습니다 . 
 배치 계획 에 따라 한 장소 ( 예 : 수집 기 근처 ) 에 따뜻 한 파이프 가 쌓여 있 으면 파이프 의 일부 에 단열재 슬리브 가 장착 되 어야 합니다 . 이렇게 하 면 과열 을 피하 고 바닥 의 오른쪽 부분 에 열 을 유지 할 수 있 습니다 . 
 온수 바닥 을 만드 는 법 : 콘크리트 
 주입 용 콘크리트 가 반입 되 지 않 고 현장 에서 준비 되 는 경우 , 다음 과 같 은 구성 요소 가 필요 합니다 . 
 크기 가 5 - 20 mm 인 돌 을 부숴서 - 3 . 7 인치 . 
 이것 은 무거운 콘크리트 의 구성 입니다 . 무게 는 1 입방 미터 당 2 . 5 톤 에 이른다 . 완성 된 재료 . 
 많 은 사람 들 은 따뜻 한 바닥 에서 모래 를 콘크리트 로 거부 하 는 것 을 선호 합니다 . 열 전도 율 이 낮 기 때문 입니다 . 따라서 실제로 는 시멘트 - 자갈 혼합물 을 사용 하 십시오 . 구성 은 다음 과 같 습니다 . 
 물 - 7 l ( 용액 이 매우 두꺼우 면 1 l 를 더 할 수 있 음 ) . 
 화강암 은 완벽 하 게 열 을 전달 하 며 , 콘크리트 는 훨씬 낮 은 열 저항 을 갖 는다 . 이 조성물 은 또한 작 은 플라스틱 섬유 인 강화 섬유 를 도입 하 는 것 이 좋 습니다 . 
 따뜻 한 물 마루 를 위한 보강 섬유 
 셀프 레벨 링 바닥 의 일부 는 가소제 여야 합니다 . 특정 양은 이 약 의 특정 상표 및 목적 에 달려 있 습니다 . 가소제 는 어떤 것 도 , 즉 따뜻 한 바닥 에 있 어서 는 안 됩니다 ! 
 파이프 가 스트립 또는 브래킷 에 부착 된 경우 보강 메 쉬 가 그 위 에 놓입니다 . 콘크리트 스 크 리드 높이 는 5 cm 에서 10 cm 사이 에서 선택 되 며 동시 에 파이프 위 에 최소 3 cm 의 콘크리트 를 제공 해야 합니다 . 더 작 은 층 은 균열 이 있 습니다 . 너무 두꺼운 콘크리트 패드 는 열 전달 손실 을 증가 시킵니다 . 
 콘크리트 및 상온 의 올바른 선택 으로 4 시간 내 에 설정 되 기 시작 합니다 . 일반 적 인 습도 를 유지 하 려면 방수 필름 으로 덮 어야 하 며 표면 이 마르 면 물 을 따르 십시오 . 12 시간 후 에 , 고정 된 콘크리트 는 사람 의 무게 를 견딜 수 있 습니다 . 그러나 그 의 완전 숙성 은 28 일 후 에 만 ​​ 일어난다 . 이 모든 시간 동안 습도 를 관리 하 고 누워 있 는 파이프 에서 높 은 압력 을 유지 해야 합니다 . 지정 된 기간 후 에 만 이 층 의 첫 번 째 열 테스트 를 수행 할 수 있 습니다 . 
 첫 번 째 테스트 와 마찬가지 로 가열 된 바닥 을 신속 하 게 고온 으로 가열 하 는 것 은 불 가능 합니다 ! 
 완성 된 콘크리트 바닥 에 타일 및 기타 바닥 깔개 를 붙일 수 있 습니다 . 동시 에 단 열 바닥 을 위한 접착제 를 사용 하 십시오 . 타일 이 보상 솔기 에 떨어지 면 그 중 한 부분 을 접착 해야 하 고 두 번 째 부분 은 실리콘 에 심 어야 합니다 . 실리콘 접착제 는 베이스 의 열 이 동 을 흡수 하 며 과전압 으로 인해 타일 이 깨지 지 않 습니다 . 
 보상 격차 대신 따뜻 한 바닥 에 타일 을 깔 는 방법 
 나무 바닥 용 경량 의 따뜻 한 바닥 
 앞서 언급 했 듯이 , 경재 마루 의 경우 , 가볍 게 가열 된 바닥 은 콘크리트 패드 없이 정착 됩니다 . 이 경우 작업 순서 는 오래 된 층 과 바닥 구조 의 상태 에 따라 약간 다를 수 있 습니다 . 
 열 이 내려 가 지 않 도록 파이프 아래 에 히터 가 놓여 있 습니다 . 겹치 는 시차 간 에 놓 을 수 있 으며 광물 양모 를 사용 하 는 것 이 더 낫 습니다 . 또는 오래 된 내구 성 의 초안 층 에 놓 을 수 있 습니다 . 25 - 35 kg / 입방 미터 의 밀도 를 가진 발포 폴리스티렌 이 여기 에 필요 합니다 . 응축 을 피하 기 위해 수증기 장벽 이 광물 정면 아래 에 놓입니다 . 위 에서 로그 에서 첫 번 째 드래프트 플로어 가 채워 집니다 . 
 경량 수위 가 스스로 해라 . 
 콘크리트 바닥 과 마찬가지 로 히터 에 호일 또는 페노 폴 의 열 반사 스크린 을 놓 는 것 이 바람직 합니다 . 모든 관절 과 솔기 는 접착 테이프 로 봉합 되 어야 합니다 . 
 팽창 된 폴리스티렌 래그 를 오른쪽 으로 얹 고 바닥 보드 를 못 박 는 다 . 보드 사이 에 파이프 를 놓 을 때 약 2 cm 의 간격 이 있 어야 합니다 . 하부 바닥 판 의 끝 에 는 유사 한 간격 이 제공 되 어야 한다 . 그렇 지 않 으면 파이프 가 가로 홈 을 선택 해야 하 며 보드 가 파손 될 수 있 습니다 . 
 열 이 바닥 에 균일 하 게 분포 되 도록 파이프 는 그루브 에 배치 되 는 것 이 아니 라 이 목적 으로 설계 된 특수 금속 채널 에 배치 됩니다 . 금속 은 전체 표면 에 열 을 전달 하 고 마무리 작업 을 고르 게 가열 합니다 . 그 의 선택 에 관한 권장 사항 은 이미 위 에 주어진 것 입니다 - 이것 은 열 또는 하드 폴리머 코팅 작업 에 대한 내성 이 있 는 라미 네이트 일 수 있 습니다 . 깔끔 한 밑받침 을 위한 두꺼운 쪽모이 및 바닥재 가 가장 적합 합니다 . 
 목조 주택 에 수위 놓 기 
 콘크리트 단열 바닥 과 비교 할 때 촉진 설계 가 훨씬 빨라 지 고 비용 도 훨씬 적 게 듭니다 . 또 다른 장점 은 사고 시 수도관 을 수리 할 수 ​​ 있 다는 것 입니다 . 콘크리트 바닥 에 있 는 튜브 의 문제 는 완전히 교체 하 여 제거 됩니다 . 
 나무 마루 의 주 된 단점 은 상당히 낮 은 열 출력 입니다 . 
 열에너지 공급 업체 의 허가 가 있 을 경우 에 만 아파트 의 난방 에서 온난 한 바닥 을 공급 할 수 있 습니다 . 모든 권장 사항 은 유효 하 지만 파이프 입구 에 내열성 워터 필터 를 설치 하 는 것 이 좋 습니다 . 
 자신 의 집 에서 열 을 효과 적 으로 수용 하 는 것 은 온 가족 이 편안 하 고 쾌적 한 생활 환경 을 향한 또 하나 의 단계 입니다 . 그러나 이러 한 작업 을 수행 할 수 없 고 마스터 를 초대 해야 하 는 경우 에 도 지식 을 습득 하 면 이 프로세스 에 적극 적 으로 참여 할 수 있 습니다 . 
 이전 기사 코르크 바닥 장단점 
 다음 기사 손 으로 온난 바닥 을 만드 는 법 
 자연 적 인 리놀륨 : 코팅 의 상세 한 검토 
 자연 적 인 리놀륨 은 환경 친화 적 이 고 내 구성 이 강한 물질 을 의미 합니다 . 18 세기 중반 부터 알려진 이 소재 는 현대 감각 에서 영국인 F . Walton 이 19 세기 후반 에 생산 기술 을 개선 한 특허 를 받 았 습니다 . 천연 리놀륨 은 황마 섬유 기질 로 천연 재료 의 혼합물 은 목재 가루 , 코르크 오크 나무 껍질 , 석회 필러 , 낙엽수 의 수지 및 바인더 로서 의 광물성 첨가제 와 같 은 특수 기술 로 적용 됩니다 . 
 타일 에 리놀륨 : 다른 것 을 쌓 아 두 는 것 이 합리 적 인지 여부 
 때로 타일 바닥 은 용납 되 지 않 습니다 . 타일 ​​ 제거 작업 을 수행 하 는 것 이 좋 습니다 . 그러나 때로 는 작업 을 가능 한 한 쉽 게 만들 고 싶 습니다 . 많 은 사람 들 은 새 코팅 재 를 설치 하 기 전 에 오래 된 코팅 재 를 제거 하 는 것 을 고심 하 지 않 으려 합니다 . 사람 들 은 값 비싼 작업 을 하 지 않 고 방 의 모양 을 빠르 게 바꾸 고 싶 어 합니다 . 
 현재 까지 , 자신 의 주택 소유자 는 화강암 과 같 은 건축 재료 와 같 은 마루 설치 에 인기 를 얻 고 있 습니다 . 그것 은 편리 하 고 실용 적 이 며 모든 현대 패션 트렌드 에 해당 하 지만 단점 이 있 습니다 . 저온 입니다 . 이 문제 에 대한 해결책 이 발견 되 었 으며 " 온난 층 " 시스템 으로 표현 됩니다 . 이러 한 시스템 은 이 프로세스 를 조절 할 수 있 는 기능 을 갖춘 실내 난방 을 허용 하 지만 사진 에서 모든 것 이 아름답 게 보 입니다 . 
 콘크리트 바닥 에 있 는 라미 네이트 아래 의 기재 - 놓 기 에 대한 지시 사항 
 라미 네이트 와 리놀륨 을 연결 하 는 방법 , 높이 를 맞추 는 방법 , 연결 하 는 것 보다 ? 
 방음 적층 플로어링 
 리노 리 움 설비 배치 방법 스포츠 리노 리 움 용접 이음쇠 바닥재 준비 가격 마루 , 라미 네이트 , 단단 한 보드 배치 PVC 타일 Laying marnoleum 
 마루 선택 의 뉘앙스 : 부엌 을 위한 리놀륨 을 선택 하 는 방법 ? 
 바닥 난방 - 우리 는 우리 자신 의 효율 적 인 난방 시스템 을 설치 합니다 ! 
 지하실 , 차 고 , 다양 한 별채 및 경우 에 따라 주거지 ( 물론 따뜻 한 온화 한 기후 가 있 는 지역 ) 의 건설 및 배치 과정 에서 개발자 는 종종 콘크리트 바닥 을 건설 하 는 기술 을 선호 합니다 . 지상 콘크리트 바닥 장치 아래 의 정보 를 검토 한 후 문제 의 이벤트 를 독립 적 으로 수행 하 는 데 필요 한 모든 정보 를 얻 고 제 3 의 장인 을 이 작업 에 참여 시키 지 않 고 바닥 공사 를 크 게 절약 할 수 있 습니다 . 
 바닥 에 더 좋 은 osb 또는 합판 은 무엇 입니까 ? 
 라미네 이 팅 절삭 공구 : 개요 및 특징