안녕 하 세요 . ​ 오늘 은 물세 가 많이 나온다는 문의 를 받 고 ​ 완도읍 에 위치 한 건물 을 다녀왔 습니다 . ​ 현장 에 도착 해 계량기 를 확인 하 니 ​ 물 을 사용 하 지 않 고 있 음 에 도 계량기 가 돌아가 는 걸 확인 ​ 바로 누수 탐지 에 들어갔 습니다 . 탐지 결과 다행히 건물 안 이 아닌 ​ 계량기 함 바로 앞 에서 누수 가 발생 되 는 걸로 ​ 추정 되 어 바로 파쇄 에 들어갑니다 . 한눈 에 보 기 에 도 많이 꺾여 보이 는 PB 관 ​ 너무 짧 게 연결 해 압 을 이기 지 못하 고 빠져버린 걸로 ​ 추정 됩니다 . 조금 짧 아 보이 는 PB 관 을 소켓 을 이용 해 길이 를 ​ 조금 연장 시켜 준 후 다시 연결 해 주 었 습니다 . ​ 다행히 더 이상 의 누수 는 발견 되 지 않 아 ​ 완도 누수 수리 를 마무리 하 였 습니다 . ​ 감사 합니다 .