남양주 폭음 의 진실 은 ? 
 ▶ 오늘 의 주제 는 ? 
 = 경기도 남양주시 의 한 마을 에서 한 달 가까이 의문 의 폭발음 이 들렸 습니다 . 
 땅굴 굴착 굉음 이 란 주장 까지 나와 화제 가 됐 지만 , 남양주시 는 한 빌라 의 잘못 설치 된 보일러 연통 때문 이 라고 최종 결론 을 내렸 습니다 . 
 그러나 일각 에서 는 보일러 때문 이 아니 라고 문제 를 제기 하 고 나 서 의문 은 가시 지 않 고 있 는데요 , 사태 의 전말 을 들여다 보 겠 습니다 . 
 ▶ 먼저 최초 발생 상황 부터 전해 주 시 죠 
 = 지난달 24 일 밤 남양주시 화도읍 묵현 2 리 의 한 마을 에서 ‘ 펑 ’ 하 는 폭발음 이 들리 고 건물 이 흔들렸 습니다 . 
 주민 들 은 ‘ 혹시 땅굴 을 파 는 것 아니 냐 ’ 고 군부대 에 신고 했 지만 , 현장 을 수색 한 군 은 아무런 흔적 을 찾 지 못했 습니다 . 
 또 주민 이 들 었 다는 밤 시간 대 에 는 어떠 한 군 사격 훈련 도 없 었 던 것 으로 전해졌 습니다 . 
 이후 의혹 은 꼬리 를 물 고 이어져 누군가 엽총 을 쏜 소리 다 , 군부대 포탄 소리 다 , 얼음 깨지 는 소리 다 등등 갖가지 소문 이 퍼져나갔 습니다 . 
 ▶ 남양주시 가 어제 최종 결론 을 내렸 어요 , 한 주택 에 설치 된 보일러 연통 이 문제 라는 것 이 죠 ? 
 = 그렇 습니다 . 원인 불명 의 소음 으로 주민 들 의 불안 이 계속 되 자 남양주시 는 지난 11 일 아시아 소음 진동 연구소 라는 민간 연구 기관 에 원인 조사 를 의뢰 했 습니다 . 
 열흘 간 의 조사 결과 를 토대 로 남양주시 는 어제 ( 22 일 ) “ 화도읍 묵현 2 리 에서 계속 됐 던 소음 의 원인 을 학술 적 , 과학 적 으로 분석 한 결과 주변 빌라 4 층 보일러 의 폭발 성 점 화 현상 때문 ” 이 라고 밝혔 습니다 . 
 연구소 측 은 현장 조사 와 이 상음 에 대한 음색 , 주파수 특성 , 소음 전파 상태 등 을 분석 했 습니다 . 
 남양주시 는 “ 보일러 의 연소 가스 통로 인 연도 , 즉 연통 을 잘못 설치 하 면 폭발 성 소음 이 발생 할 수 있 다 ” 면서 “ 남침땅굴 등 여러 가지 의혹 이 많 았 지만 결국 보일러 가 원인 인 것 으로 드러났 다 ” 고 밝혔 습니다 . 
 이어 “ 이번 일 을 계기 로 보일러 시공 시 보일러 연도 를 매뉴얼 대로 설치 하 고 각 가정 에서 는 평상시 보일러 이상 유무 에 관심 을 갖 고 수시로 확인 해야 한다 ” 고 덧붙였 습니다 . 
 ▶ 남양주시 의 발표 로 상황 이 정리 된 것 이 아닌 모양 인데 , 먼저 소리 의 특성 을 분석 해 주 시 죠 . 
 = 숭실대 소리 공학 연구소 배명진 교수 팀 의 설명 을 들 어 봤 습니다 . 
 1 월 24 일 이후 에 남양주시 묵현 2 리 에서 는 70 여 차례 의 굉음 이 들렸 습니다 . 그 중 10 여 차례 의 소리 가 비교 적 컸 는데요 
 들리 는 규모 는 80 데시벨 이상 이 고 , 소리 근원지 의 음압 은 115 데시벨 로 추정 됐 습니다 . 
 주파수 는 100 헤르쯔 이상 이 대부분 이 고 2 ~ 3000 데시벨 의 높 은 주파수 도 섞여 있 습니다 . 
 이 같 은 소리 의 특성 을 감안 할 때 일단 남침땅굴 에서 나 는 소리 는 아니 라는 데 는 남양주시 나 소리 공학 연구소 의 의견 이 일치 했 습니다 . 
 땅굴 이 라면 지하 공명 에 의해 50 헤르쯔 이하 여야 하 기 때문 이 죠 . 
 포탄 소리 도 아닌 것 으로 판명 났 습니다 . 
 마을 에서 들린 폭발음 소리 크기 가 곡사포 나 해안포 소리 크기 의 65 % 에 불과 하 다는 게 연 구진 의 분석 입니다 . 
 연 구진 은 이번 폭발음 의 성격 을 ‘ 강력 한 공기 압축력 으로 인해 짧 은 시간 대 에 파열 하 는 소리 ’ 로 규정 했 습니다 . 
 ▶ 소리 공학 연구소 는 보일러 에 의한 폭발음 이 라는 남양주시 의 결론 에 문제 를 제기 하 고 있 다면서요 ? 
 = 그렇 습니다 . 
 먼저 소리 가 들리 는 시간 대 에 의문 을 제기 했 습니다 . 
 새벽 2 시 부터 4 시 , 오전 10 시 부터 오후 2 시 사이 에 는 공교 롭 게 도 지난 한 달 간 폭음 이 들리 지 않 았 는데요 , 
 보일러 가 문제 라면 추운 겨울 보일러 를 한창 써야 할 시간 대인 새벽 2 시 에서 4 시 에 공백 이 생긴 것 은 의문 이 라는 것 입니다 . 
 빈도 에 도 의문 을 제기 했 습니다 . 
 초기 에 는 하루 4 번 에서 7 번 까지 크 고 작 은 굉음 이 들렸 는데 , 언론 의 주목 을 받 기 시작 하 자 하루 2 ~ 3 차례 로 줄 고 최근 들어서 는 하루 1 ~ 2 차례 , 일요일 이후 에 는 한 차례 도 들리 지 않 았 다는 겁니다 . 
 누군가 의도 적 으로 폭음 을 냈 다는 의혹 을 갖 고 있 는데 확증 은 없 는 상황 입니다 . 
 ▶ 원래 는 빌라 1 층 보일러 도 폭음 의 진원지 로 의심 을 받 았 죠 ? 
 = 그렇 습니다 . 남양주시 는 지난 주말 빌라 의 1 층 보일러 를 유력 한 진원지 로 지목 했 고 , 해당 가구 는 불안 한 나머지 보일러 를 교체 했 습니다 . 
 그런데 보일러 교체 5 ~ 6 시간 이 지난 뒤 에 도 정체불명 의 굉음 이 두 차례 났 습니다 . 
 다른 곳 이 진원지 라는 얘기 죠 . 
 그러 자 같 은 빌라 4 층 보일러 를 또 다시 지목 했 습니다 . 
 이 집 보일러 는 숭실대 소리 공학 연구소 측 이 좀 더 확인 할 필요 가 있 다고 요청 해 아직 보일러 교체 는 하 지 않 은 상탠데요 , 그 이후 엔 이 마을 에서 굉음 이 들리 지 않 았 습니다 . 
 연구소 측 은 꾸준히 들리 던 소리 가 최근 이틀 들리 지 않 은 것 으로 봐서 보일러 가 원인 이 라고 단정 하 긴 어렵 다고 주장 하 고 있 습니다 . 
 또 80 데시벨 이상 의 소리 가 멀리서 들리 려면 보일러 나 연통 이 파괴 될 정도 여야 하 는데 , 빌라 1 층 이 든 4 층 이 든 아무런 손상 이 없 었 다는 점 도 의문점 으로 들 었 습니다 . 
 특히 어제 소리 공학 연구소 측 이 4 층 빌라 의 보일러 에서 간 이 폭발 시험 을 했 는데 마을 에서 수집 된 기존 의 10 여 차례 폭발음 과 는 소리 성분 이 달랐 다고 주장 했 습니다 . 
 ▶ 누구 말 이 맞 는지 종잡 을 수 없 는데 , 집 주민 은 뭐 라고 합니까 ? 
 = 남양주시 가 폭발음 의 진원지 로 지목 한 4 층 집 주인 은 “ 보일러실 이 현관문 밖 에 있 어서 보일러 폭발음 을 제대로 느끼 지 못했 다 ” 는 반응 입니다 . 
 마을 에서 들린 폭음 도 “ 옥상 문 닫히 는 소리 인 줄 알 았 다 ” 고 말 했 습니다 . 
 다만 해당 집 의 보일러 는 점검 등 이 켜져 있 었 다는 게 집 주인 의 설명 이 었 습니다 . 
 의문 의 폭음 을 제공 한 주범 이 빌 라 보일러 연통 이 냐 아니 냐 , 여전히 논란 입니다만 
 남양주시 의 발표 대로 만일 여기 가 폭음 의 진원지 가 맞 다면 보일러 와 연통 재시공 이후 소리 가 나 지 않 으면 되 겠 죠 , 며칠 더 지켜봐야 의문점 이 속시원히 풀릴 전망 입니다 .