경보 출력 단계 ( S 3 ) 는 연기 등 의 유입 을 통해 화재 발생 가능 성 을 예비 적 으로 경고 하 는 단계 로서 , 연기 감지기 ( 100 ) 에 연기 나 먼지 가 유입 되 면 , 이러 한 연기 나 먼지 는 수 광부 ( 220 ) 에 전달 되 는 광량 을 줄이 게 되 며 , 출력 부 ( 230 ) 는 줄어든 광량 만큼 의 검출 신호 를 필터 증 폭부 ( 300 ) 로 입력 하 고 , 필터 증 폭부 ( 300 ) 는 입력 된 검출 신호 를 아 날로 그 신호 로 증폭 하 여 디지털 변환 부 ( 510 ) 로 입력 하 게 된다 .