MCCB 는 개폐기 구 , 트립 장치 등 을 절연물 용기 내 에 일체 로 조립 한 것 으로 통전 상태 의 전로 를 수동 또는 전기 조작 에 의해 개폐 할 수 있 으며 , 과부 하 및 단 로 등 의 이상 상태 시 자동 적 으로 전류 를 차단 하 는 기구 를 말 함 . 배선용 차단기 는 교류 600 V 이하 , 또는 직류 250 V 이하 의 저압 옥내 전로 의 보호 에 사용 되 는 mold case 차단기 를 말 하 며 일반 으로 NFB 의 명칭 으로 부르 기 도 한다 . 소형 이 며 조작 이 안 전하 고 퓨 우즈 를 끼우 는 등 의 수고 가 없 기 때문 에 종래 의 나이프 스위치 와 퓨 우즈 를 결합 한 것 에 대신 하 여 널리 사용 되 고 있 다 . 트립 장치 에 는 열 동 형 ( 바이메탈 이 차단기 를 흐르 는 전류 에 의하 여 가열 되 어 만곡 되 므로 트립 동작 을 하 는 것 ) , 코일 에 전류 를 통하 여 과전류 에 의하 여 철편 을 흡인 하 여 동작 하 는 것 , 양자 를 결합 한 열 동전 자식 및 전 자식 등 이 있 다 . 트립 특성 은 정격 전류 의 100 % 를 연속 통전 하 여도 트립 동작 하 지 않 고 정격 전류 의 125 %, 200 % 의 전류 에 대한 동작 시간 이 별도 로 정해져 있 다 .