전체 충 방전 제어 명령 S 1 은 마스터 컨트롤러 ( 32 ) 에 대한 단일 의 명령 값 이 고 , 집합 충 방전 제어 명령 S 5 는 각각 의 전력 변환기 ( 36 ) 마다 분리 된 명령 값 의 세트 이 다 . 예 를 들 면 , 전력 변환기 관리 부 ( 34 ) 에 8 개 의 전력 변환기 ( 36 ) 가 설치 되 는 경우 에 , " 그리고 전체 충 방전 제어 명령 S 1 이 "" 320 kW 에서 1800 초 동안 방전 "" 을 포함 하 는 경우 에 "," 집합 충 방전 제어 명령 S 5 는 "" 제 1 전력 변환기 ( 36 ) 는 40 kW 방전 하 고 ", 제 2 전력 변환기 ( 36 ) 는 40 kW 방전 하 고 , … , " 제 8 전력 변환기 ( 36 ) 는 40 kW 방전 "" 이 다 . 이러 한 예 에서 ", 집합 충 방전 제어 명령 S 5 의 개별 명령 값 은 전체 충 방전 제어 명령 S 1 의 명령 값 을 전력 변환기 ( 36 ) 의 개수 로 균등 하 게 나누 어서 얻 어 지 는 값 을 나타낸다 . 그러나 , 개별 명령 값 은 상기 값 이외 의 값 을 나타낼 수 있 다 . 전력 변환기 관리 데이터 S 4 가 전력 변환기 관리 부 ( 34 ) 에 의해 관리 되 는 8 개 의 전력 변환기 ( 36 ) 중 1 개 에 결함 이 있 다고 나타내 는 경우 에 , 전체 충 방전 제어 명령 에서 충 방전 의 부분 이 제한 적 이 라는 것 을 나타내 는 집합 충 방전 제어 명령 S 5 가 전력 변환기 관리 부 ( 34 ) 로 송신 된다 .