도 20 의 ( a ) 를 참조 하 면 , 가스 배관 의 관내 압력 손실 은 , 5 m 의 길이 를 가지 는 표준 배관 에 대하 여 , 냉방 모드 일 때 연성 스테인리스 강관 의 압력 손 실량 이 종래 동 배관 의 압력 손 실량 보다 약 2 . 3 KPa 작 게 형성 된다 . 상세히 , 냉방 모드 에서 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 압력 손 실량 ( △ P ) 은 약 6 . 55 KPa 이 며 , 상기 동 배관 의 압력 손 실량 ( △ P ) 은 약 8 . 85 KPa 으로 나타난다 . 즉 , 표준 배관 ( 5 m ) 냉방 모드 에서 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 압력 손 실량 은 상기 동 배관 의 압력 손 실량 보다 약 26 % 감소 한 값 을 가진다 .