상기 실 내기 ( 500 ) 의 내부 에 마련 되 는 실내 열 교환기 ( 110 ) 는 냉매 와 실내 공기 사이 에 열 교환 이 이루어지 는 부분 으로 , 그 일 측 에 는 열 교환 된 공기 를 실내 로 송출 하 기 위한 실내 송풍기 ( 116 ) 가 설치 된다 . 또한 , 상기 실외기 ( 600 ) 의 내부 에 마련 되 는 실외 열 교환기 ( 120 ) 는 냉매 와 실외 공기 사이 에 열 교환 이 이루어지 는 부분 으로 , 열 교환 된 공기 를 실외 로 배출 하 기 위한 실외 송풍기 ( 122 ) 를 중심 으로 양측 에 각각 설치 되 지만 직렬 ( 또는 병렬 ) 로 연결 된다 . 이 와 같 은 실내 열 교환기 ( 110 ) 와 실외 열 교환기 ( 120 ) 는 순환 배관 ( 130 ) 에 의해 연결 되 고 그 내부 에 는 소정 의 냉매 가 충전 된다 . 이때 , 상기 실내 송풍기 ( 116 ) 와 실외 송풍기 ( 122 ) 는 한 쌍 으로 마련 되 어 어느 하나 에 장애 가 발생 하 더라도 나머지 하나 를 이용 하 여 냉방 이 가능 하 므로 통신 장비 의 냉방 상태 를 안정 적 으로 유지 할 수 있 다 .