이 와 같이 , 환기 설정 정압 ( Pr _ set ) 은 위 표 에서 환기 풍 량 ( Qr ) 과 환기 정압 과 의 관계 에 의해 2 차 관계 다항식 으로 구성 된다 . 환기 풍 량 은 급기 풍 량 ( Qs ) 에서 배 기풍 량 ( Qe ) 을 뺀 값 으로 급기 풍 량 은 위 표 에서 출력 ( ％ s ) 과 급기 풍 량 과 의 관계 에 의한 1 차 관계 다항식 에 의해 결정 되 고 배기 풍 량 은 설계 시 정해 지 는 고정 된 풍 량 이 다 . 관계 다항식 을 정리 하 면 아래 와 같 다 .