스팀 트랩 의 채용 MSP    2 대 HRP    1 대 ㆍ 265 MW 때 는 물론 전부 하대 에 걸쳐 상시 워 밍 함 으로써 드레 인 생 성 을 회피 ᆞ계외 블로우 그 자체 가 불 필요 하 기 때문 에 근본 적 대책 이 될 수 있 다 .   ㆍ실제기기 운용 ( 実 機運 用 ) 함 에 있 어서 최적 오리피스 구경 검증 이 필요 합니다 .   ○​​ 2 . 대응책 구체 화 의 시험 결과   ( 1 ) 시험 설비 개요      1991 년 도 정기 점검 기간 중 에 는 MSP 드레 인관 및 HRP 드레 인관 에 신 형 트랩 ( ORIFICE ・ TRAP ) 을   새로 설치 ,      유닛 트 부하 운전 중 에 드레 인 배출