권장 서권 장 서식 : 소형 건축물 대상 ( 2 급 ) 소방 계획서 작성 예시 ( Fire Safety Management Plan Sample ) 2015 . 5 . 소방 계획서 [ 작성 일자 / 연 / 월 / 일 ] 결 재작 성검 토 승 인 로 고명 칭 소방 계획서 권장 서식 사용 요령 1 . 권장 서식 이 서식 은 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 20 조 및 같 은 법 시행령 제 24 조 에 따른 소방 계획서 의 권장 서식 ( Template ) 으로 제공 되 었 다 . 2 . 사용 요령 작성자 는 소방 계획 권장 서식 의 주요 목차 , 내용 및 부록 에 기초 하 여 소방 계획 을 작성 하 고 유지 ․ 관리 할 수 있 다 . 권장 서식 을 적용 하 는 경우 에 는 일반 계획 의 [ 굵 게 표시 된 부분 ( Bold ) ] 및 부록 의 공란 ( Blank ) 의 내용 을 대상물 의 특성 에 따라 작성 할 수 있 다 . 나아가 이 권장 서식 은 대상 처 의 안전 관리 특성 및 운영 환경 에 따라 일반 계획 의 조문 내용 및 부록 ( 서식 및 절차 서 ) 을 선택 적 으로 적용 될 수 있 으며 , 다양 한 문서 형태 ( 종이 , 전자 문서 , DB 등 ) 및 형식 ( DOCX . PPTX , PDF ) 으로 작성 ․ 관리 될 수 있 다 . 3 . 작성 체계 구 분 구성 체계 일 반계 획장 제 1 장 일 반사 항절 1 . 0 조문명 ( TAP , 파란색 ) 1 . 1 조문 내용 ( TAP , 검 은 색 ) [ 비고 : 관련 서식 / 첨부 내용 ] 부록 - 1 소방대 상물 정보 카드 부록 - 2 소방 ․ 방화 시설 및 위험 정보 현황 부록 - 3 교육 ․ 훈련 및 자체 평가 결과 부록 - 4 피난 안내 도 작성 예시 【 참고 1 】 소형 건축물 대상 소방 계획서 기본 구조 일반 계획 부록 구 분단 계 주요 내용 일반 사항 표지 부 0 . 1 표지 0 . 2 목차 0 . 3 개정 이력 0 . 4 사용 요령 ( 작성 체계 ) 부록 - 1 소방대 상물 정보 카드 부록 - 2 소방 ․ 방화 시설 및 위험 정보 현황 부록 - 3 교육 ․ 훈련 및 자체 평가 부록 - 4 피난 안내 도 작성 예 시내 용부 1 . 목적 2 . 적용 근거 3 . 적용 범위 4 . 문서 작성 및 기록 유지관리 계획 예방 / 완화 5 . 일반 현황 작성 6 . 자체 점검 7 . 업무 대행 8 . 일상 적 안전 관리 9 . 화재 예방 및 홍보 대비 10 . 소방 안전 관리 위원회 11 . 자위 소방대 구성 / 운영 12 . 교육 훈련 및 자체 평가 대응 계획 대응 13 . 비상 연락 14 . 초기 대응 15 . 피난 유도 복구 16 . 화재 피해 복구 [ 참고 2 】 소방 계획서 작성 조문 대비 표 소방 계획서 ( 시행령 24 조 ) 소방 계획서 일반 계획 부록 1 . 소방 안전 관리 대상물 의 일반 현황 5 . 0 부록 - 12 . 소방 및 방화 시설 등 현황 ( 전기 , 가스 , 위험물 시설 포함 ) 부록 - 23 . 자체 점검 계획 및 화재 진압 대책 6 . 0 , 14 . 0 - 4 . 소방 / 피난 ․ 방화 시설 점검 ․ 정비 계획 8 . 0 - 5 . 피난 계획 ( 재해 약자 피난 대책 포함 ) 15 . 0 부록 - 46 . 방화 구획 , 제연 구획 , 마감 재료 방염 물품 , 방화 구조 / 설비 관리 계획 8 . 0 부록 - 27 . 소방교 육 및 훈련 계획 12 . 0 부록 - 38 . 자위 소방 조직 구성 및 임무 부여 ( 재해 약자 피난 보조 임무 포함 ) 11 . 0 - 9 . 공사장 소방 안전 관리 사항 8 . 0 - 10 . 공동 / 분임 소방 안전 관리 10 . 0 - 11 . 소 화 및 연소 방지 관련 사항 14 . 0 - 12 . 위험물 저장 / 취급 사항 - 부록 - 213 . 기타 사항 ---[ 참고 3 】 용어 해설 구분 해설 비고 ( 근거 ) 1 . 소방 시설 소화 설비 , 경보 설비 , 피난 설비 , 소화 용수 설비 , 소화 활동 설비 소방 시설 법 제 2 조 2 . 피 난시 설복 도 , 계단 , 출입구 등 건축법 제 49 조 3 . 방화 구획 주요 구조 부 가 내화 구조 또는 불연 재료 로 된 건축물 로서 연면적 이 1 천 제곱미터 를 넘 는 것 은 국토 교통 부령 으로 정하 는 기준 에 따라 내화 구조 로 된 바닥 ㆍ벽 및 갑종 방화문 ( 자동 방화 셔 텨 포함 ) 으로 구획 하 여야 한다 . 건축법 시행령 제 46 조 4 . 제연 구획 제연 설비 설치 장소 중 제연 구역 으로 구획 하 는 것 제연 설비 의 화재 안전 기준 제 4 조 5 . 내부 마감 재료 불연 재료 , 준 불연 재료 , 난연재료 등 소 방시 설법 시행령 제 24 조 6 . 방염 물품 방염 성능 검사 물품 으로 종류 로 는 카 페트 , 커텐 , 브라인드 , 암막 , 무대막 , 벽지 류 , 합판 , 목재 , 섬유판 , 합성수 지판 , 합성수지 시트 , 소파 ・ 의 자 , 기타 물품 등 이 있 다 국민 안 전처 고시 방염 성능 기준 제 2 조 , 제 3 조 7 . 방화 구조 화염 의 확산 을 막 을 수 있 는 성능 을 가진 구조 로서 국토 교통 부령 으로 정하 는 기준 에 적합 한 구조 건축법 시행령 제 2 조 8 . 방화 시설 건축법 제 50 보 부터 제 53 조 까지 의 규정 에 따른 방화벽 , 내부 마감 재료 등 소 방시 설법 제 10 조 9 . 위험물 인 화성 또는 발화성 등 의 성질 을 가지 는 것 으로서 대통령령 이 정하 는 물품 위험물 안전 관리법 제 2 조 10 . 특수 가연물 화재 가 발생 하 는 경우 불길 이 빠르 게 번지 는 고무 류 · 면화 류 · 석탄 및 목탄 등 대통령령 으로 정하 는 것 소방기 본 법 제 15 조 [ 참고 4 】 소방 계획서 작성 근거 및 벌칙 구분 내용 비고 작성 근거 소방 시설 법 제 20 조 제 6 항 제 1 호 소방 안전관 리자 의 업무 벌칙 구분 소방 안전 관리 위반 사항 요약 비고 [ 소방 시설 법 근거 ] 5 년 이하 의 징역 또는 3 천만 원 이하 의 벌금 소방 시설 에 폐쇄 ・ 차단 등 의 행위 를 한 자제 48 조 3 년 이하 의 징역 또는 1 천 500 만 원 이하 의 벌금 소방본부 장 이나 소방서 장 이 소방 시설 이 화재 안전 기준 에 따라 설치 또는 유지 ・ 관리 되 어 있 지 아니할 때 해당 특정 소방대 상물 의 관계 인 에게 필요 한 조치 를 명할 수 있 다 . 제 48 조 의 2 소방본부 장 이나 소방서 장 은 특정 소방대 상물 의 관계 인 이 피난 시설 , 방화 구획 및 방화 시설 을 폐쇄 , 훼손 , 물건 을 쌓 아 두 거나 장애물 설치 , 용도 에 장애 를 주 거나 소방 활동 에 지장 을 주 는 행위 , 변경 하 는 행위 등 을 한 경우 에 는 필요 한 조치 를 명할 수 있 다 . 소방본부 장 또는 소방서 장 은 임시 소방 시설 또는 소방 시설 이 설치 또는 유지 · 관리 되 지 아니할 때 에 는 해당 시공자 에게 필요 한 조치 를 하 도록 명할 수 있 다 . 소방본부 장 이나 소방서 장 은 방염 대상 물품 이 방염 성능 기준 에 미치 지 못하 거나 방염 성능 검사 를 받 지 아니한 것 이 면 소방대 상물 의 관계 인 에게 방염 대상 물품 을 제거 하 도록 하 거나 방염 성능 검사 를 받 도록 하 는 등 필요 한 조치 를 명할 수 있 다 . 소방본부 장 또는 소방서 장 은 소방 안전관 리자 를 선임 하 지 아니한 소방 안전 관리 대상물 의 관계 인 에게 소방 안전관 리자 를 선임 하 도록 명할 수 있 다 . 소방본부 장 또는 소방서 장 은 법령 에 의한 소방 안전 관리 업무 를 다 하 지 아니하 는 특정 소방대 상물 의 관계 인 또는 소방 안전관 리자 에게 그 업무 를 이행 하 도록 명할 수 있 다 . 1 년 이하 의 징역 또는 1 천만 원 이하 의 벌금 정당 한 사유 없이 제 5 조 에 따른 소방 특별 조사 결과 에 따른 조치 명령 을 위반 한 자제 49 조소 방 시설 등 에 대한 자체 점검 을 하 지 아니하 거나 관리 업자 등 으로 하여금 정기 적 으로 점검 하 게 하 지 아니한 자 300 만 원 이하 의 벌금 소방 특별 조사 를 정당 한 사유 없이 거부 ・ 방해 또는 기피 한 자제 50 조소 방 안전 관리자 또는 소방 안전 관리 보조자 를 선임 하 지 아니한 자 공동 소방 안전관 리자 를 선임 하 지 아니한 자소 방 시설 · 피난 시설 · 방화 시설 및 방화 구획 등 이 법령 에 위반 된 것 을 발견 하 였음에도 필요 한 조치 를 할 것 을 요구 하 지 아니한 소방 안전관 리자 소방 안전관 리자 에게 불 이익 한 처우 를 한 관계 인 양벌규정 법인 의 대표자 나 법인 또는 개인 의 대리인 , 사용인 , 그 밖 의 종업원 이 그 법인 또는 개인 의 업무 에 관하 여 제 48 조 부터 제 50 조 까지 의 어느 하나 에 해당 하 는 위반 행위 를 하 면 그 행위 자 를 벌 하 는 외 에 그 법인 또는 개인 에게 도 해당 조문 의 벌금형 을 과 ( 科 ) 한다 . 다만 , 법인 또는 개인 이 그 위반 행위 를 방지 하 기 위하 여 해당 업무 에 관하 여 상당 한 주의 와 감독 을 게을리 하 지 아니한 경우 에 는 그러 하 지 아니하 다 . 제 52 조 200 만 원 이하 의 과태료 특정 소방대 상물 의 관계 인 은 대통령령 으로 정하 는 바 에 따라 특정 소방대 상물 의 규모 · 용도 및 수용 인원 등 을 고려 하 여 갖추 어야 하 는 소방 시설 을 국민 안 전처 장관 이 정하 여 고시 하 는 화재 안전 기준 에 따라 설치 또는 유지 · 관리 하 여야 한다 . 제 53 조 대통령령 으로 정하 는 특정 소방대 상물 에서 사용 하 는 실내 장식물 ( 「 다중 이용업 소 의 안전 관리 에 관한 특별법 」 제 2 조제 1 항 제 3 호 의 실내 장식물 을 말 한다 ) 과 그 밖 에 이 와 유사 한 물품 으로서 대통령령 으로 정하 는 물품 ( 이하 " 방염 대상 물품 " 이 라 한다 ) 은 방염 성능 기준 이상 의 것 으로 설치 하 여야 한다 . 피난 시설 , 방화 구획 또는 방화 시설 의 폐쇄 · 훼손 · 변경 등 의 행위 를 한 자소 방 안전 관리 대상물 의 관계 인 이 소방 안전관 리자 를 선임 한 경우 에 는 총리령 으로 정하 는 바 에 따라 선임 한 날 부터 14 일 이내 에 소방본부 장 이나 소방서 장 에게 신고 하 여야 하나 이 에 따른 신고 를 하 지 아니한 자 또는 거짓 으로 신고 한 자 특정 소방대 상물 의 관계 인 은 그 특정 소방대 상물 에 대하 여 제 6 항 에 따른 소방 안전 관리 업무 를 수행 하 여야 하나 이 를 위반 하 여 소방 안전 관리 업무 를 수행 하 지 아니한 자제 20 조제 6 항 에 따른 소방 안전 관리 업무 를 하 지 아니한 특정 소방대 상물 의 관계 인 또는 소방 안전 관리 대상물 의 소방 안전관 리자 - 제 20 조제 6 항 : 특정 소방대 상물 ( 소방 안전 관리 대상물 은 제외 한다 ) 의 관계 인과 소방 안전 관리 대상물 의 소방 안전관 리자 의 업무 는 다음 각 호 와 같 다 . 다만 , 제 1 호 · 제 2 호 및 제 4 호 의 업무 는 소방 안전 관리 대상물 의 경우 에 만 해당 한다 . 1 . 제 21 조 의 2 에 따른 피난 계획 에 관한 사항 과 대통령령 으로 정하 는 사항 이 포함 된 소방 계획서 의 작성 및 시행 2 . 자위 소방대 ( 自衛 消防 隊 ) 및 초 기대 응체 계 의 구성 · 운영 · 교육 3 . 제 10 조 에 따른 피난 시설 , 방화 구획 및 방화 시설 의 유지 · 관리 4 . 제 22 조 에 따른 소방 훈련 및 교육 5 . 소방 시설 이나 그 밖 의 소방 관련 시설 의 유지 · 관리 6 . 화기 ( 火氣 ) 취급 의 감독 7 . 그 밖 에 소방 안전 관리 에 필요 한 업무 소방 안전 관리 대상물 의 관계 인 은 소방 안전관 리자 가 소방 안전 관리 업무 를 성실 하 게 수행 할 수 있 도록 지 도 · 감독 하 여야 하나 이 를 위반 하 여 지도 와 감독 을 하 지 아니한 자소 방 안전 관리 대상물 의 관계 인 은 피난 시설 의 위치 , 피난 경로 또는 대피 요령 이 포함 된 피난 유도 안내 정보 를 근무자 또는 거주자 에게 정기 적 으로 제공 하 여야 하나 이 를 위반 하 여 피난 유도 안내 정보 를 제공 하 지 아니한 자 대통령령 으로 정하 는 특정 소방대 상물 의 관계 인 은 그 장소 에 상시 근무 하 거나 거주 하 는 사람 에게 소화 · 통보 · 피난 등 의 훈련 ( 이하 " 소방 훈련 " 이 라 한다 ) 과 소방 안전 관리 에 필요 한 교육 을 하 여야 한다 . 이 경우 피난 훈련 은 그 소방대 상물 에 출입 하 는 사람 을 안전 한 장소 로 대피 시키 고 유도 하 는 훈련 을 포함 하 여야 한다 . 이 를 위반 하 여 소방 훈련 및 교육 을 하 지 아니한 자 국가 , 지방 자치 단체 , 국공립 학교 등 대통령령 으로 정하 는 공공 기관 의 장 은 소관 기관 의 근무자 등 의 생명 · 신체 와 건축물 · 인공 구조물 및 물품 등 을 화재 로부터 보호 하 기 위하 여 화재 예방 , 자위 소방대 의 조직 및 편성 , 소방 시설 의 자체 점검 과 소방 훈련 등 의 소방 안전 관리 를 하 여야 하나 이 를 위반 하 여 소방 안전 관리 업무 를 하 지 아니한 자 특정 소방대 상물 의 관계 인 등 이 점검 을 한 경우 에 는 그 점검 결과 를 총리령 으로 정하 는 바 에 따라 소방본부 장 이나 소방서 장 에게 보 고 하 여야 하나 이 를 위반 하 여 소방 시설 등 의 점검 결과 를 보 고 하 지 아니한 자 또는 거짓 으로 보 고 한 자제 1 장 일반 사항 1 . 0 목 적 이 계획 의 목적 은 [ ABCD 빌딩 ] 의 화재 로 인한 재난 발생 을 사전 에 예방 ․ 대비 하 고 화재 시 신속 하 고 효율 적 으로 대응 ․ 복구 함 으로써 인명 및 재산 피해 를 최소 화 하 기 위함 이 다 . 2 . 0 적용 근거 2 . 1 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 20 조 2 . 2 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 시행령 제 24 조 3 . 0 적용 범위 3 . 1 이 계획 은 [ ABCD 빌딩 ] 의 관계 인 ( 소유자 , 점유자 , 관리자 ) , 상시 거주 ․ 근무 인원 및 방문자 에 대해 적용 한다 . 3 . 2 이 계획 은 화재 로 인한 재난 의 예방 ․ 완화 , 대비 , 대응 , 복구 단계 에 대해 적용 한다 . 4 . 0 문서 작성 및 기록 관리 4 . 1 소방 계획 의 수립 시 대상물 의 안전 정책 , 내부 규정 및 다른 안전 관리 계획 을 사전 에 검토 하 여 반영 해야 한다 . 4 . 2 차 기년 도 소방 계획 은 [ 매년 12 월 31 일 ] 까지 작성 하 여 내용 을 검토 한 후 [ 대표자 / 소유자 : 홍길동 ( 실명 ) ] 에게 최종 승인 을 받 는다 . 4 . 3 소방 계획 은 반드시 문서 [ 종이 , 전자 문서 등 ] 로 작성 하 여 [ 2 ] 년 간 [ 보관장 소 : 000 ] 에 보관 해야 한다 . 제 2 장 예방 및 완화 5 . 0 일 반 현황 의 작성 소방 계획 의 수립 에 필요 한 건 축물 의 현황 및 소방 안전 관리 에 대한 일반 사항 을 아래 와 같이 작성 하 고 관리 해야 한다 . 구 분 건축물 일반 현황 명칭 ABCD 빌딩 도로 명 주소 서울 영등포구 여의도 로 17 연락처 ☐ 관리 주체 ABC 관리 ☐ 책임자 홍길동 ☐ 연락처 2671 - 0001 규모 / 구조 ☐ 건축 면적 846 ㎡ ☐ 연면적 22 , 041 ㎡ ☐ 층수 지상 5 층 / 지하 1 층 ☐ 높 이 30 m ☐ 구조 철근 콘크리트 조 ☐ 지 붕 슬라브 ☐ 용도 업무 시설 ☐ 사용 승인 2010 / 05 / 11 계단 ☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고 피난 계단 A 구역 B 1 ~ 5 F ( 제연 설비 ☐ 유 ☑ 무 ) 피난 계단 B 구역 B 1 ~ 5 F ( 제연 설비 ☐ 유 ☑ 무 ) 승강기 ☐ 승용 5 대 ☐ 비상 용 2 대 인원 현황 ☐ 거주 인원 0 명 ☐ 근무 인원 50 명 ☐ 고령자 0 명 ☐ 영 유아 10 명 ( 어린이집 ) ☐ 장애 인 ( 이동 , 시각 , 청각 , 언어 ) 1 명 ( 이동 장애 ) 관리 현황 선임 현황 구 분 선임자 선임 일자 자격 번호 소방 안전관 리자 홍길동 22014 - 05 - 1199 - 0000000 ☎ ( 유선 ) 02 - 2671 - 0000 ( 휴대전화 ) 010 - 0000 - 0000 업무 대행 ☐ 대행업체 : 한국 소방 ☐ 연락처 : 홍길동 5 , 2671 - 0000 ☐ 먼 허 번호 : 99 - 00000 ☐ 대행 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일 화재 보험 가입 기간 보험 사명 가입 대상 가입 금액 14 . 1 . 31 - 15 . 1 . 30 ABC 화재 보험 ABCD 빌딩 2 , 259 천 원 6 . 0 자체 점검 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 25 조 에 따른 자체 점검 을 아래 와 같이 정기 적 으로 실시 해야 한다 . ※ [ 사용 승인 일 : 년 월 일 ] 구 분점 검 시 기점 검 방 식 ☑ 작동 기능 점 검년 월 일 ☐ 자체 ☑ 외주 ☑ 종합 정밀 점 검년 월 일 ☐ 자체 ☑ 외주 ☑ 외관 점검 ( 공공 기관 ) 년 월 일 ☐ 자체 ☑ 외주 비고 : 추가 적 인 정보 또는 이행 시 주 의 사항 등 작성 7 . 0 업무 대행 ( 업무 대행 시 에 만 작성 ) 소방 안전 관리 업무 의 일부 를 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 20 조 에 의거 위탁 하 는 경우 에 는 아래 와 같 은 관리 계획 을 수립 한다 . 구 분내 용 대행업체 업체 명한 국소 방 ( 면허 번호 : 00 - 0000 ) 연락처 주인 력 ( 홍길동 ) / 02 - 2670 - 0000 / 010 - 1234 - 5678 계약 사항 계약 기간 년 월 일 ~ 년 월 일 ( 00 개월 ) 계약 범위 [ 피난 시설 , 방화 구획 및 방화 시설 의 유지 · 관리 ] [ 소방 시설 이나 그 밖 의 소방 관련 시설 의 유지 · 관리 ] [ 기 타 소방 안전 관리 에 필요 한 사항 등 ] 관리 감독 감독 자홍 감독 ( 총무 팀 / 소방 안전관 리자 ) 감독 사항 월 1 회 방문 및 점검 결과 확인 / 계약 이 행여 부 확인 비고 . 감독자 는 업무 대행업체 방문 ( 월 1 회 ) 시 점 검체 크리스트 확인 8 . 0 일상 적 안전 관리 소방 안전 관리 대상물 의 화재 예방 및 피해 완화 를 위해 일상 적 안전 관리 활동 을 아래 와 같이 지속 적 으로 실시 해야 한다 . 구 분관 리 항 목관 리 주 기 관리 계획 일주 월 분기 소방 시설 소화기 외관 점검 ✔ 매일 ( 오전 ) 소화전 외관 점검 ✔ 매주 ( 화 ) 수신기 기능 점검 ✔ 매월 ( 4 일 ) 소화 펌프 성능 시험 ✔ 매 분기 첫 주 가연물 관리 ( 화기 취급 ) 흡연 구역 관리 ✔ 가연물 적 재 관리 ✔ 피난 방화 시설 비상구 폐쇄 / 잠금 확인 ✔ 공사 안전 관리 공사 , 정비 , 보수 시 화기 취급 감독자 ( 전기 반장 홍길동 ) 지정 관리 비고 . 9 . 0 화재 예방 및 홍보 소방 안전 관리 대상물 의 안전 의식 및 안전 문화 향상 을 위해 화재 예방 및 홍보 활동 을 아래 와 같이 실시 해야 한다 . 홍보 방법 계 획 홍보 방법 계 획 ☐ 홍보 주간 ( Week ) 운영 -☑ 홍보물 ( 리플 렛 , 스티커 ) 배부 11 ~ 12 월 ☑ 포스터 , 표어 전시 3 월 , 10 월 ☑ 현수막 , 배너 설치 11 ~ 12 월 ☑ 영상물 상영 11 ~ 12 월 ☐ 모바일 App , SNS 활용 -☐ 체험 시설 ( 체험 관 ) 견학 -☐ 구내 캠페인 방송 -☑ 문서 , 이메일 공지 매월 ☐ 기타 ( ) - 비고 . 11 ~ 12 월 을 불 조심 집중 홍보 강조 의 달 로 운영 제 3 장 대 비 10 . 0 소방 안전 관리 위원회 소방 안전 관리 대상물 의 안전 관리 전반 ( 예방 , 대비 , 대응 , 복구 ) 에 대한 심의 ․ 조정 ․ 의결 을 위해 소방 안전 관리 위원회 를 아래 와 같이 설치 하 고 운영 한다 . 10 . 1 구성 현황 구 분소 속성 명위 촉 일 위원장 입주민 자치회 홍길동 1 년 월 일 위 원 부녀회 홍길동 2 년 월 일 비고 . 위원회 구성 현황 : 위원장 , 위원 4 명 * 간사 : 소방 안전관 리자 ( 홍길동 ) 10 . 2 운영 현황 개최 일자 회의 내용 및 조치 계획 년 월 일 ▪ 소방 계획서 작성 을 위한 입 주사 별 현황 제출 ( 11 . 5 까지 ) 년 월 일 ▪ 상반기 소방교 육 / 훈련 일정 협의 ( 3 . 5 훈련 실시 ) 비고 . [ 참고 ] 소방 시설 설치 ･ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 시행령 22 조제 2 항 관련 다수 소방대 상물 및 같 은 법 시행령 제 25 조 에 따른 공동 소방 안전관 리자 선임 대상 건물 의 경우 에 는 반드시 소방 안전 관리 위원회 를 구성 해야 한다 . 11 . 0 자위 소방대 구성 및 운영 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 20 조 에 따른 자위 소방 조직 을 아래 와 같이 구성 ․ 운영 해야 한다 . 󰊱 자위 소방대 조직 개요 ( Type I ) 운영 시간 ☑ 주간 편성 ( 06 ~ 20 시 ) ☑ 야간 편성 ( 20 ~ 06 시 ) ☑ 휴일 ( 공휴일 ) 편성 주간 ☐ 편성 인원 : 대장 1 명 , 부대장 1 명 , 대원 8 명 ☐ 조직 구성 : ☑ 지휘 통제 팀 ( 2 명 ) ☑ 현장 대응 팀 ( 6 명 ) 야간 ☑ A 조 ( 3 명 ) ☑ B 조 ( 3 명 ) ☐ C 조 ( 명 ) 󰊲 자위 소방대 대원 편성 및 임무 현황 구 분소 속성 명개 별 임무 비상 연락 체계 사무실 개인 대 장상 가번 영회 장홍 회장 총괄 지휘 2671 - 0000010 - 0000 - 0000 부대장 ( I ) 소방 안전관 리자 홍소 방현 장지 휘 지 휘 지 휘 통 제 관리 실 홍소 방지 휘 활동 관리 실 홍보 조수 신반 제 어대 응현 장대 응 3 층 홍대 응 1 초기 / 현장 대응 홍대 응 2 초기 / 현장 대응 2 층 홍대 응 3 초기 / 현장 대응 홍대 응 4 초기 / 현장 대응 1 층 홍대 응 5 초기 / 현장 대응 홍대 응 6 초기 / 현장 대응 * 각 구역 별 ( 층 또는 업종 별 대표 ) 2 인 이상 을 선정 휴일 / 야간 구 분 A 조 ( 야간 ) B 조 ( 야간 ) C 조 ( 휴일 ) D ( 휴일 ) ( 20 ~ 6 시 ) ( 20 ~ 6 시 ) ( ~ 시 ) ( ~ 시 ) 운영 책임 자홍 야간 1 홍 야간 2 -- 대 원 대 원 1 ( *) 대원 2 대원 1 ( *) 대원 2 --* 비고 . 야간 운영 업소 : 1 층 김밥 , 2 층 당구장 , 3 층 치과 ( 월 , 수 ) , 󰊱 자위 소방대 조직 개요 ( Type II ) 운영 시간 ☑ 주간 편성 ( 06 ~ 20 시 ) ☑ 야간 편성 ( 20 ~ 06 시 ) ☑ 휴일 ( 공휴일 ) 편성 주 간 ☐ 편성 인원 : 대장 1 명 , 부대장 2 명 , 대원 12 명 ☐ 조직 구성 ☑ 지휘 통제 팀 ( 3 명 ) ☑ 비상 연락 팀 ( 3 명 ) ☑ 초기 소화 팀 ( 3 명 ) ☑ 피난 유도 팀 ( 3 명 ) ☐ 응급 구조 팀 ( 명 ) ☐ 방호 안전 팀 ( 명 ) 야 간 ☑ A 조 ( 3 명 ) ☑ B 조 ( 3 명 ) ☐ C 조 ( 명 ) 󰊲 자위 소방대 대원 편성 및 임무 현황 구 분소 속성 명개 별 임무 비상 연락 체계 사무실 개인 대 장병원 장홍 원장 총괄 지휘 2671 - 0000010 - 0000 - 0000 부대장 ( I ) 소방 안전관 리자 홍소 방 현장 지휘부 대장 ( II ) 소방 안전 보조 자홍 보조 현장 지휘 ( 대리 ) 지휘 지휘 통제 방재 센터 홍지 휘 1 지휘 활동 방재 센터 홍지 휘 2 수신 반 제어 방재 센터 홍지 휘 3 자동 설비 제어 현장 대응 비상 연락원 무과 홍 비상 1 업무 총괄 ( 팀장 ) 원무 과 홍 비상 2 대피 방송원 무과 홍 비상 3 통보 연락 초기 소화 1 층 접수 홍 초기 1 업무 총괄 ( 팀장 ) 3 층 접수 홍 초기 2 초기 소화 15 층 간호 홍 초기 3 초기 소화 2 피 난유 도 1 층 접수 홍피 난 1 업무 총괄 ( 팀장 ) 3 층 간호 홍피 난 2 피 난유 도 15 층 간호 홍피 난 3 피 난유 도 2 휴일 / 야간 구 분 A 조 ( 야간 ) B 조 ( 야간 ) C 조 ( 휴일 ) D ( 휴일 ) ( 20 ~ 6 시 ) ( 20 ~ 6 시 ) ( ~ 시 ) ( ~ 시 ) 운영 책임 자홍 야간 1 홍 야간 2 -- 대 원 대 원 1 ( *) 대원 2 대원 1 ( *) 대원 2 -- 비 고 . 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 22 조 및 같 은 법 시행 규칙 제 14 조 의 2 에 따른 교육 ․ 훈련 을 정기 적 으로 실시 해야 한다 . [ 2015 년 제 1 차 ] 교육 훈련 및 평가 계획 구 분주 요 내 용 명칭 2014 비상 대응 훈련 일시 / 장소 일자 : 년 월 일 / 장소 : 건물 내부 및 재집 결지 종류 이론 ☑ 강의식 □ 세미나 실습 ☑ 도상 훈련 ☑ 종합 훈련 ☐ 부분 ( 기능 ) 훈련 주관 부서 안전 환경 보건 팀 ( 담당자 : 홍안 전 ) 참여 대상 * 기관 , 입 주사 , 점포 등 000 명 ( 예정 ) 참여 기관 * 00 소방서 , 00 병원 , 00 경찰 서 , 00 구청 재난 관리 과 시나리오 건물 내부 ( 3 층 ) 화재 + 폭발 사고 발생 교보재 교육 자료 ( PPT handout ) , AV / RV , 소화기 실습 모형 교육 계획 ￭ 화재 시 비상 연락 및 통보 방법 ￭ 화재 유형 별 소화 원리 ￭ 화재 시 대피 요령 및 재집 결지 안내 훈련 계획 ￭ 화재 시 화재 신고 및 비상 연락 ￭ 초기 소화 및 방화 구획 ￭ 피난 및 재 집결 평가 계획 평가 일 시 년 월 일 평 가 자 홍길동 ( 서명 ) 평가 방법 자체 체크 리스트 활용 비고 . 교육 운영 ( 3 층 강당 ) , 훈련 은 화재 시나리오 에 따라 진행 제 4 장 대 응 13 . 0 비상 연락 화재 시 신속 하 고 명확 하 게 화재 를 경보 하 고 상황 을 전파 해야 하 며 비상 연락 체계 를 구축 하 여 운영 해야 한다 . 13 . 1 비상 연락 체계 구 분 대응 방법 및 절차 화 재 경보 화 재 경보 방식 ( ☑ 일제 경보 , ☐ 우선 경보 ) 에 따라 화재 경보 ☑ 일제 경보 방식 : 전 층 [ B 1 ~ 4 층 ] 화재 경보 ☐ 우선 경보 방식 : 발화 층 + 직상 층 ( 층 ) + 지하층 화재 경보 상황 전파 화 재 상황 전파 시 다음 방법 에 따라 상황 전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상 방송 ( 자동 / 수동 ) ☑ 시각 경보기 ☑ 자위 소방대 비상소집 ( 비상 방송 및 비상 연락망 ) ☎ 종합 방 재실 ( 수신 반 ) : 02 - 2100 - 0000 / 원내 119 : 내선 0119 화재 신고 최초 발견자 또는 비상 연락 팀 에서 119 로 신고 비고 . 종합 방 재실 ( 수신 반 ) : 방 재실 ( B 1 ) / 근무 시간 : 24 시간 ( 상시 근무 ) 13 . 2 비상 연락망 구 분유 선무 선기 능 영등포 소방서 2100 - 0001010 - 777 - 7771 화재 진압 , 구조 한강 성심 병원 2100 - 0002010 - 777 - 7772 응급 대응 기관 가스안전공사 2100 - 0004010 - 777 - 7774 가스 시설 관리 전기 안전 공사 2100 - 0005010 - 777 - 7775 전기 시설 관리 한국전력 2100 - 0006010 - 777 - 7776 전력 관리 현대 승강기 2100 - 0007010 - 777 - 7777 EV 관리 비고 . 최종 업데이트 날짜 : 년 월 일 / 담당자 : 홍길동 14 . 0 초기 대응 화재 로 인한 재난 발생 시 필요 한 초기 소화 , 응급 구조 및 방호 안전 조치 등 초 기대 응절 차 를 사전 에 수립 해야 한다 . 14 . 1 초기 대응 장비 구 분 종류 ( 형식 ) 위치 ( 수량 ) 비 고소 화 설비 ABC 분말 소화기 각 층 별 / 법정 대수 일반 화재 적응 CO 2 소화기 B 1 전 기실 / 2 개 전기 화 재 적응 CO 2 소화 설비 B 1 기계식 주차장 / 1 식 출입구 수 동기 동장 치옥 내 소화전 각 층 별 / 2 개 2 인 1 조 사용 기타 비상 구급함 1 층 관리 실 / 1 개 출혈 , 화상 , 골절 치료 자동 제세 동기 ( AED ) 1 층 현관 로비 / 1 개 심정지 환자 소생 비고 . 자동 제세 동기 사용 매뉴얼 : AED 내부 보관 14 . 2 초 기대 응절 차 구분 대응조치 대응 절차 초기 소화 ☑ 초기 소화 ( 소화기 , 소화전 ) ☑ 소화 설비 기동 ( 기계식 주차장 ) ￭ 초기 소화 팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장 에서 초기 소화 ￭ 필요 시 자동식 소화 장치 를 수동 기동 하 여 화재 진압 ( 주차장 ) 응급 구조 ☑ 출혈 ☑ 화상 ☑ 골절 ☑ CPR ( 심폐 소생 술 ) ☑ AED ( 자동 제세 동기 ) ￭ 응급 구조 팀 현장 출동 및 대응 ￭ 응급 환자 발생 시 사고 현장 에 출동 하 여 응급 조치 방호 안전 ☑ 화세 차단 ( 방화문 / 셔터 폐쇄 ) ☑ 위험 물질 공급 차단 ( 가스 , 전기 ) ☐ 중요 물품 비상 반출 ￭ 방호 안전 팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 구역 화세 차단 및 가스 공급 차단 밸브 ( 1 F ) 수동 폐쇄 조치 비고 . 가스 긴급 차단 밸브 위치 : 1 층 000 15 . 0 피난 ( 유도 ) 화재 시 재 실자 를 안전 한 장소 로 신속 하 게 피난 ( 유도 ) 해야 하 며 , 이 경우 재해 약자 에 대한 피난 보조 대책 을 사전 에 수립 하 여 이행 해야 한다 . 구 분 대응 방법 및 대응 절차 피난 개시 ☑ 화재 ☑ 폭발 ☑ 붕괴 ☐ 기타 ( ) 피난 인원 ☐ 거주자 ( 0 명 ) ☐ 근무자 ( 20 명 ) ☐ 방문객 ( 약 10 명 ) ☐ 재해 약자 현황 ( 해당 사항 에 ✔ 표시 ) ☐ 고 령자 ☑ 영 유아 장애 유형 ☑ 이동 □ 시각 □ 청각 □ 언어 □ 인지 - 10 명 1 명 ---- * 고령자 [ 만 65 세 ↑ 중 자력 피난 곤란 자 ] , 영 유아 [ 만 2 세 ↓] 및 장애 인 피난 경로 ☐ 제 1 피난 로 동편 ( E - Wing ) 피난 계단 ( 1 개소 ) ☐ 제 2 피난 로 서편 ( W - wing ) 피난 계단 ( 1 개소 ) ☐ 옥상 피난 ☐ 옥상 출입 ( ☑ 상시 개방 ☐ 상시 폐쇄 ( 시건 ) ) ☐ 자동 개폐 장치 ( ☑ 유 ☐ 무 ) □ 옥상 광장 ( ☑ 유 ☐ 무 ) 피난 보조 1 . 영 유아 피난 : 어린이집 원장 , 교사 가 원생 을 보조 하 여 재집 결지 로 이동 → 피난 완료 후 보호자 에게 통보 연락 2 . 이 동장 애 ( 휠체어 ) : 휠체어 로 계단 까지 이동 하 며 계단 에서 2 인 이 부축 하 여 1 층 으로 피난 및 재집 결지 로 안 전하 게 이동 3 . 4 . 재 집결지 횡단보도 건너 당 산중 학교 운동장 ( 시계탑 아래 ) 으로 집결 비고 . 제 5 장 복 구 16 . 0 화재 피해 의 복구 화재 로 인한 재난 이 발생 하 는 경우 피해 를 최소 화 하 고 신속히 정상 상태 로 복귀 하 기 위해 피해 복구 계획 을 수립 하 고 실행 할 수 있 다 . 16 . 1 피해 복구 ( 단기 / 장기 복구 ) 화재 로 인한 피해 복구 계획 을 실행 하 기 위한 장 / 단기 피해 복구 계획 의 주요 내용 은 아래 와 같 다 . 구 분주 요 내 용 단기 복구 ▪ 화재 원인 및 피해 현황 조사 ▪ 시설 정비 및 보수 절차 ▪ 화재 현장 복구 ( Clean - Up ) ▪ 임시 숙소 및 영업장 마련 장기 복구 ▪ 의료 및 심리치료 지원 ▪ 기반 시설 복원 및 안 전진단 ▪ 법률 상담 및 재정 지원 ▪ 화재 보험 처리 및 피해 보상 비고 . 16 . 2 피해 복구 지원 화재 피해 복구 를 위한 지원 기관 , 지원 내용 및 연락처 는 아래 와 같 다 . 구 분 지원 내용 연락처 관할 ( 영등포 ) 소방서 ▪ 피해 지원 ( 화재 증명 원 발급 ) 02 - 2100 - 0001 대 한 적십자사 ( 서울 지사 ) ▪ 생필품 지원 ( 긴급 생계 대책 ) 02 - 2100 - 0002 화재 보험 ( 삼성 화재 ) ▪ 화재 보험금 지급 02 - 2100 - 0003 세제 지원 ( 세무서 / 세 무과 ) ▪ 국세 , 지방세 지원 02 - 2100 - 0004 전기 안전 공사 ( 서울 지사 ) ▪ 전기 시설 안전 점검 02 - 2100 - 0005 가스안전공사 ( 서울 지사 ) ▪ 가스 설비 응급 복구 02 - 2100 - 0006 비고 . [ 부록 1 ] 소방대 상물 정보 카드 소방대 상물 정보 명칭 ABCD 빌딩 도로 명 주소 서울 영등포구 여의도 로 17 󰊱 [ 건축물 위치 현황 : 인터넷 ] 재집 결지 소방차 진 입 ￭ 세부 현황 구 분 주요 내용 비 고관 할 소방서 영등포 소방서 2 . 0 KM ( 9 분 ) 연소 확대 우려 구역 ( 건물 ) 00 시험 연구원 5 m 재집 결지 00 중학교 350 m ( 2 분 ) 소방차 진입 계획 1 . 영등포 소방서 출발 → 영중 로 이동 → 협회 도착 2 . 협회 정문 주차장 → 소방 차량 진입 * 헬리포트 없 음 , 고 가 사다리차 전개 가능 󰊲 [ 용도 별 관리 현황 ] 층 별 명칭 / 용도 ( 바닥 ) 면적 마감 재료 상시 인원 관리 주체 ( 입 주사 ) 담당자 연락처 주간 야간 휴일 지하 2 층 기계실 , 주차장 1618 . 15 ㎡ 불연 3 명 -- ABC 은행 홍길동 12671 - 0000 지하 1 층 판매 시설 , 주차장 1618 . 15 ㎡ 불연 10 명 30 명 20 명 ABC 은행 홍길동 22671 - 00001 층 사무실 1399 . 129 ㎡ 난연 100 명 10 명 - ABC 은행 홍길동 32671 - 00002 층 사무실 1399 . 129 ㎡ 난연 100 명 10 명 - ABC 은행 홍길동 42671 - 00003 층 판매 시설 1399 . 129 ㎡ 난연 100 명 10 명 - ABC 증권 홍길동 52671 - 00004 층 판매 시설 1399 . 129 ㎡ 난연 100 명 10 명 - ABC 생명 홍길동 62671 - 00005 층 판매 시설 1399 . 129 ㎡ 난연 100 명 10 명 - ABC 생명 홍길동 72671 - 0000 [ 부록 2 ] 소방 ․ 방화 시설 및 위험 정보 현황 소방 · 방화 시설 및 위험 정보 현황 󰊱 소방 시설 총괄 현황 소화 설비 ☑ 수동식 소화기 □ 자동식 소화기 ☑ 간 이 소화 용구 ☐ 옥내 소화전 설비 ☐ 옥외 소화전 설비 ☐ 스프링클러 설비 ☑ 간 이 스프링클러 설비 ☑ 물분 무소 화 설비 ☑ 포소 화 설비 ☑ 이산화 탄소 소화 설비 ☑ 할로겐 화합물 소화 설비 ☑ 분말 소화 설비 ☑ 청정 약제 소화 설비 ☐ 기타 경보 설비 ☑ 자동 화 재 탐지 설비 / 시각 경보기 □ 통합 감시 시설 □ 자동 화 재 속보 설비 ☑ 누전 경보기 □ 비상벨 설비 □ 자동식 싸이렌 □ 단독 경보 형 감지기 ☑ 비상 방송 설비 ☑ 가스 누설 경보기 ☐ 수신기 ( 모델 / 제 조사 ) : 피난 설비 □ 피난 사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼 봉 □ 피난 로프 □ 공기 안전 매트 □ 간 이 완강기 □ 방열복 □ 공기 호흡기 □ 인공 소생기 ☑ 피난 구유 도 등 ☑ 통로 유도등 ☑ 객석 유도등 □ 유도 표지 ☑ 비상 조명 등 ☐ 기타 소화 용수 설비 ☑ 상수도 소화 용수 설비 ☑ 기타 : 소화 용 수소 화 활동 설비 ☑ 제연 설비 ☑ 연결 송수관 설비 ☑ 연결 살수 설비 ☑ 연소 방지 설비 ☑ 무선 통신 보조 설비 ☑ 비상 콘센트 설비 󰊲 소방 시설 세부 현황 구 분규 격 ( 종류 및 사양 ) 설치 장소 소화 기구 ☑ 분말 ☐ CO 2 ☐ 할론 ☐ 기타 ( ) B 1 ~ 5 F ( 전 층 ) ☑ 간 이 소화 용구 ☐ 자동식 소화기 3 F 주 방소 화 설비 수원 1 차 ☐ 고가수조 ☐ 압력 수조 ☑ 기타 ( 지상 수조 ) ☑ 겸용 ( SP / FOAM ) * 수량 ( 21 ㎥) B 12 차 ☑ 고가수조 ☐ 압력 수조 ☐ 기타 ( 지상 수조 ) ☑ 겸용 ( SP / FOAM ) * 수량 ( 7 ㎥) RF 가 압 송수 장치 ☐ 펌프 방식 ( ☑ 전동기 *, ☐ 내연 기관 ) ☐ 고가수조 ☐ 압력 탱크 * H : 70 M / Q : 300 LPMB 1 소화전 ☑ 옥내 소화전 ☐ 옥외 소화전 ( 소화전 함 개 ) ☐ 수동 기동 방식 ☐ 자동 기동 방식 ☑ 설치 개수 ( 최소 : 1 개 , 최대 : 2 개 ) 전 층 스프링클러 ☑ 스프링클러 설비 □ 간 이 스프링클러 설비 B 1 ( 준비 ) 1 ~ 5 F ( 습식 ) ☑ 습식 □ 건식 ☑ 준비 작동식 □ 일제 살수 식포 ( Foam ) 방식 □ 홈 워터 스프링클러 설비 ☑ 홈 헤드 설비 □ 고정포 방출 설비 □ 호스 릴 포설 비 B 1 약제 ☐ 단 백포 ☐ 합성 계면 활성제 ☑ 수 성막 포 ☐ 내 알콜 올 포 * 저장량 : 2 , 000 L B 1 가 스 계종 류 ☐ CO 2 ☑ 할로겐 ☐ 청정 ☐ 분말 B 1 방식 ☑ 전역 방출 ☐ 국소 방출 ☐ 호스 릴 용기 ( 50 KG - 68 L ) × 37 개 경보 설비 자동 화 재 탐지 설비 ☑ P 형 1 급 ( 복합형 ) ☐ R 형 ☑ 회로 수 ( 33 회로 ) ☑ 수신기 위치 : 경비실 1 F 누전 경보기 ☑ 1 급 ☐ 2 급 B 1 가스 누설 경보기 ☐ 단독 형 ☑ 분리 형 4 F 비상 방송 ☐ 전용 ☑ 업무 겸용 * ☑ 자동 화 재 탐지 설비 와 연동 1 F 기타 □ 비상벨 설비 □ 자동식 싸이렌 □ 단독 경보 형 감지기 □ 통합 감시 시설 □ 자동 화 재 속보 설비 - 피난 설비 피난 기구 □ 피난 사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼 봉 □ 간 이 완강기 □ 공기 안전 매트 □ 피난 로프 3 , 4 , 5 F 인명구조 □ 방열복 □ 공기 호흡기 □ 인공 소생기 - 유도등 ☑ 피난 구유 도 등 ☑ 통로 유도등 ☑ 객석 유도 등 전 층 기타 ☑ 비상 조명 등 ☐ 휴대 용 비상 조명 등 전 층소 화 용수 설비 ☑ 흡 수식 ☐ 가압 식 1 F 소화 활동 설비 제연 설비 ☐ 거실 제연 설비 ☐ 특별 피난 계단 ( 승강장 ) 제연 설비 *-☐ 송풍 구 위치 : * ☐ 부속실 단독 ☐ 계단실 / 부속실 동시 제연 * ☐ 방연 풍속 3 m / sec ~ 7 m / sec ☐ 차압 40 Pa 이상 * ☐ 문 개방 력 110 N 이 하 연결 송수관 설비 ☐ 건식 ☑ 습식 ☑ 겸용 설비 ( SP ) 전 층 ☐ 방 수구 위치 ( ☐ 복도 통로 ☐ 계단실 ☑ 계단 부근 ) ☑ 방 수구 수량 : 6 개 ☑ 방수용 기구 함 수량 : 4 개 ☐ 송수구 ( ☐ 단구 형 : 개 , ☑ 쌍구 형 : 2 개 ) 1 F 화단 앞 연결 살수 설비 ☑ 건식 ☐ 습식 B 1 ☐ 방호 대상 ( ☑ 지하층 , ☐ 판매 시설 , ☐ 가스 시설 , ☐ 지 하구 ) ☑ 송수구 ( ☐ 단구 형 : 개 , ☑ 쌍구 형 : 2 개 ) 1 F 화단 앞 연소 방지 설비 ☑ 건식 ☐ 습식 □ 전력 용 ☑ 통신 용 □ 공 용지 하구 ☐ 송수구 ( ☐ 단구 형 : 개 , ☑ 쌍구 형 : 2 개 ) 전화국 광장 비상 콘센트 회 로 □ 3 상교 류 200 V □ 3 상교 류 380 V □ 단상 교류 100 V □ 단상 교류 220 V - 용 량 ☐ 3 KVA 이상 □ 1 . 5 KVA 이상 - 접속기 ☐ 접지 형 3 극 플 럭 접속기 - 무선 통신 보조 설비 방식 ☐ 전용 ☑ 공용 ( 이동 통신 겸용 ) -☑ 누설 동축 케이블 방식 □ 공중선 방식 □ 누설 동축 케이블 과 공중선 방식 단자 ☐ 보호 함 ( ☑ 유 , 무 ) ☐ 위치 ( 정문 후문 각 1 개 ) - 󰊳 피난 · 방화 시설 및 방염 현황 피난 시설 ☐ 복도 : 중앙 복도 , 동쪽 복도 * 예 : 중앙 복도 , 동쪽 복도 , 서쪽 복도 , 남쪽 복도 , 북쪽 복도 ☐ 계단 수 : 1 개 ☐ 계단 위치 : 중앙 계단 ☐ 계단 구분 : 피난 계단 1 * 계단 구분 예 : 직통 계단 , 피난 계단 , 특별 피난 계단 * 계단 의 이해 - 직통 계단 : 각 층 에서 계단 으로 가 는데 계단실 앞 출입문 이 없 음 - 피난 계단 : 각 층 에서 계단 으로 가 는데 계단실 앞 출입문 이 1 개 있 음 - 특별 피난 계단 : 각 층 에서 계단 으로 가 는데 계단실 앞 출입문 이 2 개 있 음 □ 출입구 - 각 층 출입구 수 : 2 개 - 각 층 출입구 위치 : 중앙 복도 - 계단 , 동쪽 복도 - 계단 방화 시설 ☐ 방화 구획 : 면적 별 , 층 별 , 용도 별 방화 구획 - 방화 구획 종류 : 면적 별 , 층 별 , 용도 별 ☐ 제연 구역 장소 : 없 음 ☐ 내부 마감 재료 : 준 불연 재료 * 내부 마감 재료 구분 예 : 불연 재료 준 불연 재료 난연재료 기타 방염 ☐ 종류 암 막 ☐ 위치 5 강당 □ 처리 ( 선처리 제품 ) * 방염 필 증 / 성 적서 등 : 󰊴 기타 위험 물질 및 시설 현황 위험물 ☐ 품명 4 류 2 석유 류 ☐ 수량 5 , 300 리터 ☐ 저장 위치 발전 기실 ( B 3 ) * 지정 수량 : 000 리터 , CAS # 0000000 , UN # 0000000 , □ 화재 시 소화 활동 계획 - ( 소화 설비 ) / - ( 소화 활동 요령 ) * 별첨 : 국가 위험물 통합 검색 시스템 위험 물질 정보 1 부 특수 가연물 ☐ 품명 목 탄 ☐ 수량 1 ton ☐ 저장 위치 찜질방 ( B 1 ) □ 화재 시 소화 활동 계획 - ( 소화 설비 ) / - ( 소화 활동 요령 ) 전기 시설 ☐ 수전 용량 9 , 000 KW ☐ 비상발전기 2 , 500 KW ( B 3 F 발전 기실 ) ☐ 변압기 5 대 ( B 3 F 전기 실 ) ☐ 누전 차단기 ELV ( 변전실 , 발 전실 ) □ 화재 시 비상 조치 계획 - 공급 차단 ( Shut - off ) 및 비상발전기 ( B 3 ) 가동 가스 시설 ☐ 종류 가연 성 가스 ( LNG ) ☐ 용도 난방 , 취사 ☐ 정압 실 B 1 ☐ 가스 누설 경보기 B 1 , B 2 ☐ 가스 누설 자동차 단기 B 1 □ 화재 시 비상 조치 계획 - 가스 공급 차단 밸브 ( 1 F ) 차단 ( Shut - off ) 기 타 ☐ 흡연 구역 현황 : 3 층 , 5 층 * 별도 구획 된 흡연 구역 내 소화기 1 대 배치 [ 부록 3 ] 교육 훈련 및 자체 평가 결과 교육 ․ 훈련 및 자체 평가 결과 교 육 훈 련 개 요명 칭 2014 비상 대응 훈련 일 시 일자 : 년 월 일 / 장소 : 건물 내부 및 재집 결지 종 류 이론 ☑ 강의식 □ 세미나 / 워크 샵 실습 ☑ 도상 훈련 ☑ 종합 훈련 ☐ 부분 ( 기능 ) 훈련 참여 결과 * 기관 , 입 주사 , 점포 등 000 명 ( 참여 대상 000 명 ) 시나리오 건물 내부 ( 3 층 ) 화재 + 폭발 사고 발생 교 보 재 교육 자료 ( PPT handout ) , AV / RV , 소화기 실습 모형 교육 훈련 실시 사항 교 육 ▪ 다음 내용 을 강의식 으로 교육 실시 - 화재 시 비상 연락 방법 , 소화 원리 , 피난 절차 및 요령 * 3 층 강당 에서 50 분 간 / 강사 : 00 소방서 000 훈 련 ▪ 자위 소방대 및 일반 재 실자 가 참여 하 여 훈련 실시 ▪ 합동 훈련 참여 기관 과 합동 훈련 실시 ▪ 교육 내용 에 대한 실습 으로 진행 자체 평가 결 과 개선 사항 및 조치 계획 ￭ 참가자 중 일부 화재 경보음 이 작 아 듣 지 못했 다고 함 - 3 층 , 4 층 구역 - 음향 정치 교체 ( 년 월 일 까지 ) ￭ 실제 가상 연기 를 발생 시켜 현장감 을 극대 화 할 필요 - 차기 훈련 시 적용 검토 ( 구입 예산 신청 ) ￭ 교육 / 훈련 에 참석 률 이 저조 함 ( 차기 위원회 개최 시 전달 ) - 적극 적 인 참여 독려 가 요구 됨 평가 확인 평가 일 시 년 월 일 평 가 자 홍길동 ( 서명 ) [ 첨부 2 ] 교육 ․ 훈련 활동 사진 [ 사진 삽입 ] [ 사진 삽입 ] [ 부록 4 ] 피난 안내 도 00 구역 피난 안내도 ( Evacuation Route ) ☐ 5 층 1 구역 * 작성 규격 : KS S ISO 23601 : 2009 / 작성 일시 : 년 월 일 소방 계획서 권장 서식 소형 대상 ( 2 급 ) 작성 예 . hwp 식 : 소형 건축물 대상 ( 2 급 ) 소방 계획서 작성 예시 ( Fire Safety Management Plan Sample ) 2015 . 5 . 소방 계획서 [ 작성 일자 / 연 / 월 / 일 ] 결 재작 성검 토 승 인 로 고명 칭 소방 계획서 권장 서식 사용 요령 1 . 권장 서식 이 서식 은 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 20 조 및 같 은 법 시행령 제 24 조 에 따른 소방 계획서 의 권장 서식 ( Template ) 으로 제공 되 었 다 . 2 . 사용 요령 작성자 는 소방 계획 권장 서식 의 주요 목차 , 내용 및 부록 에 기초 하 여 소방 계획 을 작성 하 고 유지 ․ 관리 할 수 있 다 . 권장 서식 을 적용 하 는 경우 에 는 일반 계획 의 [ 굵 게 표시 된 부분 ( Bold ) ] 및 부록 의 공란 ( Blank ) 의 내용 을 대상물 의 특성 에 따라 작성 할 수 있 다 . 나아가 이 권장 서식 은 대상 처 의 안전 관리 특성 및 운영 환경 에 따라 일반 계획 의 조문 내용 및 부록 ( 서식 및 절차 서 ) 을 선택 적 으로 적용 될 수 있 으며 , 다양 한 문서 형태 ( 종이 , 전자 문서 , DB 등 ) 및 형식 ( DOCX . PPTX , PDF ) 으로 작성 ․ 관리 될 수 있 다 . 3 . 작성 체계 구 분 구성 체계 일 반계 획장 제 1 장 일 반사 항절 1 . 0 조문명 ( TAP , 파란색 ) 1 . 1 조문 내용 ( TAP , 검 은 색 ) [ 비고 : 관련 서식 / 첨부 내용 ] 부록 - 1 소방대 상물 정보 카드 부록 - 2 소방 ․ 방화 시설 및 위험 정보 현황 부록 - 3 교육 ․ 훈련 및 자체 평가 결과 부록 - 4 피난 안내 도 작성 예시 【 참고 1 】 소형 건축물 대상 소방 계획서 기본 구조 일반 계획 부록 구 분단 계 주요 내용 일반 사항 표지 부 0 . 1 표지 0 . 2 목차 0 . 3 개정 이력 0 . 4 사용 요령 ( 작성 체계 ) 부록 - 1 소방대 상물 정보 카드 부록 - 2 소방 ․ 방화 시설 및 위험 정보 현황 부록 - 3 교육 ․ 훈련 및 자체 평가 부록 - 4 피난 안내 도 작성 예 시내 용부 1 . 목적 2 . 적용 근거 3 . 적용 범위 4 . 문서 작성 및 기록 유지관리 계획 예방 / 완화 5 . 일반 현황 작성 6 . 자체 점검 7 . 업무 대행 8 . 일상 적 안전 관리 9 . 화재 예방 및 홍보 대비 10 . 소방 안전 관리 위원회 11 . 자위 소방대 구성 / 운영 12 . 교육 훈련 및 자체 평가 대응 계획 대응 13 . 비상 연락 14 . 초기 대응 15 . 피난 유도 복구 16 . 화재 피해 복구 [ 참고 2 】 소방 계획서 작성 조문 대비 표 소방 계획서 ( 시행령 24 조 ) 소방 계획서 일반 계획 부록 1 . 소방 안전 관리 대상물 의 일반 현황 5 . 0 부록 - 12 . 소방 및 방화 시설 등 현황 ( 전기 , 가스 , 위험물 시설 포함 ) 부록 - 23 . 자체 점검 계획 및 화재 진압 대책 6 . 0 , 14 . 0 - 4 . 소방 / 피난 ․ 방화 시설 점검 ․ 정비 계획 8 . 0 - 5 . 피난 계획 ( 재해 약자 피난 대책 포함 ) 15 . 0 부록 - 46 . 방화 구획 , 제연 구획 , 마감 재료 방염 물품 , 방화 구조 / 설비 관리 계획 8 . 0 부록 - 27 . 소방교 육 및 훈련 계획 12 . 0 부록 - 38 . 자위 소방 조직 구성 및 임무 부여 ( 재해 약자 피난 보조 임무 포함 ) 11 . 0 - 9 . 공사장 소방 안전 관리 사항 8 . 0 - 10 . 공동 / 분임 소방 안전 관리 10 . 0 - 11 . 소 화 및 연소 방지 관련 사항 14 . 0 - 12 . 위험물 저장 / 취급 사항 - 부록 - 213 . 기타 사항 ---[ 참고 3 】 용어 해설 구분 해설 비고 ( 근거 ) 1 . 소방 시설 소화 설비 , 경보 설비 , 피난 설비 , 소화 용수 설비 , 소화 활동 설비 소방 시설 법 제 2 조 2 . 피 난시 설복 도 , 계단 , 출입구 등 건축법 제 49 조 3 . 방화 구획 주요 구조 부 가 내화 구조 또는 불연 재료 로 된 건축물 로서 연면적 이 1 천 제곱미터 를 넘 는 것 은 국토 교통 부령 으로 정하 는 기준 에 따라 내화 구조 로 된 바닥 ㆍ벽 및 갑종 방화문 ( 자동 방화 셔 텨 포함 ) 으로 구획 하 여야 한다 . 건축법 시행령 제 46 조 4 . 제연 구획 제연 설비 설치 장소 중 제연 구역 으로 구획 하 는 것 제연 설비 의 화재 안전 기준 제 4 조 5 . 내부 마감 재료 불연 재료 , 준 불연 재료 , 난연재료 등 소 방시 설법 시행령 제 24 조 6 . 방염 물품 방염 성능 검사 물품 으로 종류 로 는 카 페트 , 커텐 , 브라인드 , 암막 , 무대막 , 벽지 류 , 합판 , 목재 , 섬유판 , 합성수 지판 , 합성수지 시트 , 소파 ・ 의 자 , 기타 물품 등 이 있 다 국민 안 전처 고시 방염 성능 기준 제 2 조 , 제 3 조 7 . 방화 구조 화염 의 확산 을 막 을 수 있 는 성능 을 가진 구조 로서 국토 교통 부령 으로 정하 는 기준 에 적합 한 구조 건축법 시행령 제 2 조 8 . 방화 시설 건축법 제 50 보 부터 제 53 조 까지 의 규정 에 따른 방화벽 , 내부 마감 재료 등 소 방시 설법 제 10 조 9 . 위험물 인 화성 또는 발화성 등 의 성질 을 가지 는 것 으로서 대통령령 이 정하 는 물품 위험물 안전 관리법 제 2 조 10 . 특수 가연물 화재 가 발생 하 는 경우 불길 이 빠르 게 번지 는 고무 류 · 면화 류 · 석탄 및 목탄 등 대통령령 으로 정하 는 것 소방기 본 법 제 15 조 [ 참고 4 】 소방 계획서 작성 근거 및 벌칙 구분 내용 비고 작성 근거 소방 시설 법 제 20 조 제 6 항 제 1 호 소방 안전관 리자 의 업무 벌칙 구분 소방 안전 관리 위반 사항 요약 비고 [ 소방 시설 법 근거 ] 5 년 이하 의 징역 또는 3 천만 원 이하 의 벌금 소방 시설 에 폐쇄 ・ 차단 등 의 행위 를 한 자제 48 조 3 년 이하 의 징역 또는 1 천 500 만 원 이하 의 벌금 소방본부 장 이나 소방서 장 이 소방 시설 이 화재 안전 기준 에 따라 설치 또는 유지 ・ 관리 되 어 있 지 아니할 때 해당 특정 소방대 상물 의 관계 인 에게 필요 한 조치 를 명할 수 있 다 . 제 48 조 의 2 소방본부 장 이나 소방서 장 은 특정 소방대 상물 의 관계 인 이 피난 시설 , 방화 구획 및 방화 시설 을 폐쇄 , 훼손 , 물건 을 쌓 아 두 거나 장애물 설치 , 용도 에 장애 를 주 거나 소방 활동 에 지장 을 주 는 행위 , 변경 하 는 행위 등 을 한 경우 에 는 필요 한 조치 를 명할 수 있 다 . 소방본부 장 또는 소방서 장 은 임시 소방 시설 또는 소방 시설 이 설치 또는 유지 · 관리 되 지 아니할 때 에 는 해당 시공자 에게 필요 한 조치 를 하 도록 명할 수 있 다 . 소방본부 장 이나 소방서 장 은 방염 대상 물품 이 방염 성능 기준 에 미치 지 못하 거나 방염 성능 검사 를 받 지 아니한 것 이 면 소방대 상물 의 관계 인 에게 방염 대상 물품 을 제거 하 도록 하 거나 방염 성능 검사 를 받 도록 하 는 등 필요 한 조치 를 명할 수 있 다 . 소방본부 장 또는 소방서 장 은 소방 안전관 리자 를 선임 하 지 아니한 소방 안전 관리 대상물 의 관계 인 에게 소방 안전관 리자 를 선임 하 도록 명할 수 있 다 . 소방본부 장 또는 소방서 장 은 법령 에 의한 소방 안전 관리 업무 를 다 하 지 아니하 는 특정 소방대 상물 의 관계 인 또는 소방 안전관 리자 에게 그 업무 를 이행 하 도록 명할 수 있 다 . 1 년 이하 의 징역 또는 1 천만 원 이하 의 벌금 정당 한 사유 없이 제 5 조 에 따른 소방 특별 조사 결과 에 따른 조치 명령 을 위반 한 자제 49 조소 방 시설 등 에 대한 자체 점검 을 하 지 아니하 거나 관리 업자 등 으로 하여금 정기 적 으로 점검 하 게 하 지 아니한 자 300 만 원 이하 의 벌금 소방 특별 조사 를 정당 한 사유 없이 거부 ・ 방해 또는 기피 한 자제 50 조소 방 안전 관리자 또는 소방 안전 관리 보조자 를 선임 하 지 아니한 자 공동 소방 안전관 리자 를 선임 하 지 아니한 자소 방 시설 · 피난 시설 · 방화 시설 및 방화 구획 등 이 법령 에 위반 된 것 을 발견 하 였음에도 필요 한 조치 를 할 것 을 요구 하 지 아니한 소방 안전관 리자 소방 안전관 리자 에게 불 이익 한 처우 를 한 관계 인 양벌규정 법인 의 대표자 나 법인 또는 개인 의 대리인 , 사용인 , 그 밖 의 종업원 이 그 법인 또는 개인 의 업무 에 관하 여 제 48 조 부터 제 50 조 까지 의 어느 하나 에 해당 하 는 위반 행위 를 하 면 그 행위 자 를 벌 하 는 외 에 그 법인 또는 개인 에게 도 해당 조문 의 벌금형 을 과 ( 科 ) 한다 . 다만 , 법인 또는 개인 이 그 위반 행위 를 방지 하 기 위하 여 해당 업무 에 관하 여 상당 한 주의 와 감독 을 게을리 하 지 아니한 경우 에 는 그러 하 지 아니하 다 . 제 52 조 200 만 원 이하 의 과태료 특정 소방대 상물 의 관계 인 은 대통령령 으로 정하 는 바 에 따라 특정 소방대 상물 의 규모 · 용도 및 수용 인원 등 을 고려 하 여 갖추 어야 하 는 소방 시설 을 국민 안 전처 장관 이 정하 여 고시 하 는 화재 안전 기준 에 따라 설치 또는 유지 · 관리 하 여야 한다 . 제 53 조 대통령령 으로 정하 는 특정 소방대 상물 에서 사용 하 는 실내 장식물 ( 「 다중 이용업 소 의 안전 관리 에 관한 특별법 」 제 2 조제 1 항 제 3 호 의 실내 장식물 을 말 한다 ) 과 그 밖 에 이 와 유사 한 물품 으로서 대통령령 으로 정하 는 물품 ( 이하 " 방염 대상 물품 " 이 라 한다 ) 은 방염 성능 기준 이상 의 것 으로 설치 하 여야 한다 . 피난 시설 , 방화 구획 또는 방화 시설 의 폐쇄 · 훼손 · 변경 등 의 행위 를 한 자소 방 안전 관리 대상물 의 관계 인 이 소방 안전관 리자 를 선임 한 경우 에 는 총리령 으로 정하 는 바 에 따라 선임 한 날 부터 14 일 이내 에 소방본부 장 이나 소방서 장 에게 신고 하 여야 하나 이 에 따른 신고 를 하 지 아니한 자 또는 거짓 으로 신고 한 자 특정 소방대 상물 의 관계 인 은 그 특정 소방대 상물 에 대하 여 제 6 항 에 따른 소방 안전 관리 업무 를 수행 하 여야 하나 이 를 위반 하 여 소방 안전 관리 업무 를 수행 하 지 아니한 자제 20 조제 6 항 에 따른 소방 안전 관리 업무 를 하 지 아니한 특정 소방대 상물 의 관계 인 또는 소방 안전 관리 대상물 의 소방 안전관 리자 - 제 20 조제 6 항 : 특정 소방대 상물 ( 소방 안전 관리 대상물 은 제외 한다 ) 의 관계 인과 소방 안전 관리 대상물 의 소방 안전관 리자 의 업무 는 다음 각 호 와 같 다 . 다만 , 제 1 호 · 제 2 호 및 제 4 호 의 업무 는 소방 안전 관리 대상물 의 경우 에 만 해당 한다 . 1 . 제 21 조 의 2 에 따른 피난 계획 에 관한 사항 과 대통령령 으로 정하 는 사항 이 포함 된 소방 계획서 의 작성 및 시행 2 . 자위 소방대 ( 自衛 消防 隊 ) 및 초 기대 응체 계 의 구성 · 운영 · 교육 3 . 제 10 조 에 따른 피난 시설 , 방화 구획 및 방화 시설 의 유지 · 관리 4 . 제 22 조 에 따른 소방 훈련 및 교육 5 . 소방 시설 이나 그 밖 의 소방 관련 시설 의 유지 · 관리 6 . 화기 ( 火氣 ) 취급 의 감독 7 . 그 밖 에 소방 안전 관리 에 필요 한 업무 소방 안전 관리 대상물 의 관계 인 은 소방 안전관 리자 가 소방 안전 관리 업무 를 성실 하 게 수행 할 수 있 도록 지 도 · 감독 하 여야 하나 이 를 위반 하 여 지도 와 감독 을 하 지 아니한 자소 방 안전 관리 대상물 의 관계 인 은 피난 시설 의 위치 , 피난 경로 또는 대피 요령 이 포함 된 피난 유도 안내 정보 를 근무자 또는 거주자 에게 정기 적 으로 제공 하 여야 하나 이 를 위반 하 여 피난 유도 안내 정보 를 제공 하 지 아니한 자 대통령령 으로 정하 는 특정 소방대 상물 의 관계 인 은 그 장소 에 상시 근무 하 거나 거주 하 는 사람 에게 소화 · 통보 · 피난 등 의 훈련 ( 이하 " 소방 훈련 " 이 라 한다 ) 과 소방 안전 관리 에 필요 한 교육 을 하 여야 한다 . 이 경우 피난 훈련 은 그 소방대 상물 에 출입 하 는 사람 을 안전 한 장소 로 대피 시키 고 유도 하 는 훈련 을 포함 하 여야 한다 . 이 를 위반 하 여 소방 훈련 및 교육 을 하 지 아니한 자 국가 , 지방 자치 단체 , 국공립 학교 등 대통령령 으로 정하 는 공공 기관 의 장 은 소관 기관 의 근무자 등 의 생명 · 신체 와 건축물 · 인공 구조물 및 물품 등 을 화재 로부터 보호 하 기 위하 여 화재 예방 , 자위 소방대 의 조직 및 편성 , 소방 시설 의 자체 점검 과 소방 훈련 등 의 소방 안전 관리 를 하 여야 하나 이 를 위반 하 여 소방 안전 관리 업무 를 하 지 아니한 자 특정 소방대 상물 의 관계 인 등 이 점검 을 한 경우 에 는 그 점검 결과 를 총리령 으로 정하 는 바 에 따라 소방본부 장 이나 소방서 장 에게 보 고 하 여야 하나 이 를 위반 하 여 소방 시설 등 의 점검 결과 를 보 고 하 지 아니한 자 또는 거짓 으로 보 고 한 자제 1 장 일반 사항 1 . 0 목 적 이 계획 의 목적 은 [ ABCD 빌딩 ] 의 화재 로 인한 재난 발생 을 사전 에 예방 ․ 대비 하 고 화재 시 신속 하 고 효율 적 으로 대응 ․ 복구 함 으로써 인명 및 재산 피해 를 최소 화 하 기 위함 이 다 . 2 . 0 적용 근거 2 . 1 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 20 조 2 . 2 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 시행령 제 24 조 3 . 0 적용 범위 3 . 1 이 계획 은 [ ABCD 빌딩 ] 의 관계 인 ( 소유자 , 점유자 , 관리자 ) , 상시 거주 ․ 근무 인원 및 방문자 에 대해 적용 한다 . 3 . 2 이 계획 은 화재 로 인한 재난 의 예방 ․ 완화 , 대비 , 대응 , 복구 단계 에 대해 적용 한다 . 4 . 0 문서 작성 및 기록 관리 4 . 1 소방 계획 의 수립 시 대상물 의 안전 정책 , 내부 규정 및 다른 안전 관리 계획 을 사전 에 검토 하 여 반영 해야 한다 . 4 . 2 차 기년 도 소방 계획 은 [ 매년 12 월 31 일 ] 까지 작성 하 여 내용 을 검토 한 후 [ 대표자 / 소유자 : 홍길동 ( 실명 ) ] 에게 최종 승인 을 받 는다 . 4 . 3 소방 계획 은 반드시 문서 [ 종이 , 전자 문서 등 ] 로 작성 하 여 [ 2 ] 년 간 [ 보관장 소 : 000 ] 에 보관 해야 한다 . 제 2 장 예방 및 완화 5 . 0 일 반 현황 의 작성 소방 계획 의 수립 에 필요 한 건 축물 의 현황 및 소방 안전 관리 에 대한 일반 사항 을 아래 와 같이 작성 하 고 관리 해야 한다 . 구 분 건축물 일반 현황 명칭 ABCD 빌딩 도로 명 주소 서울 영등포구 여의도 로 17 연락처 ☐ 관리 주체 ABC 관리 ☐ 책임자 홍길동 ☐ 연락처 2671 - 0001 규모 / 구조 ☐ 건축 면적 846 ㎡ ☐ 연면적 22 , 041 ㎡ ☐ 층수 지상 5 층 / 지하 1 층 ☐ 높 이 30 m ☐ 구조 철근 콘크리트 조 ☐ 지 붕 슬라브 ☐ 용도 업무 시설 ☐ 사용 승인 2010 / 05 / 11 계단 ☐ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고 피난 계단 A 구역 B 1 ~ 5 F ( 제연 설비 ☐ 유 ☑ 무 ) 피난 계단 B 구역 B 1 ~ 5 F ( 제연 설비 ☐ 유 ☑ 무 ) 승강기 ☐ 승용 5 대 ☐ 비상 용 2 대 인원 현황 ☐ 거주 인원 0 명 ☐ 근무 인원 50 명 ☐ 고령자 0 명 ☐ 영 유아 10 명 ( 어린이집 ) ☐ 장애 인 ( 이동 , 시각 , 청각 , 언어 ) 1 명 ( 이동 장애 ) 관리 현황 선임 현황 구 분 선임자 선임 일자 자격 번호 소방 안전관 리자 홍길동 22014 - 05 - 1199 - 0000000 ☎ ( 유선 ) 02 - 2671 - 0000 ( 휴대전화 ) 010 - 0000 - 0000 업무 대행 ☐ 대행업체 : 한국 소방 ☐ 연락처 : 홍길동 5 , 2671 - 0000 ☐ 먼 허 번호 : 99 - 00000 ☐ 대행 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일 화재 보험 가입 기간 보험 사명 가입 대상 가입 금액 14 . 1 . 31 - 15 . 1 . 30 ABC 화재 보험 ABCD 빌딩 2 , 259 천 원 6 . 0 자체 점검 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 25 조 에 따른 자체 점검 을 아래 와 같이 정기 적 으로 실시 해야 한다 . ※ [ 사용 승인 일 : 년 월 일 ] 구 분점 검 시 기점 검 방 식 ☑ 작동 기능 점 검년 월 일 ☐ 자체 ☑ 외주 ☑ 종합 정밀 점 검년 월 일 ☐ 자체 ☑ 외주 ☑ 외관 점검 ( 공공 기관 ) 년 월 일 ☐ 자체 ☑ 외주 비고 : 추가 적 인 정보 또는 이행 시 주 의 사항 등 작성 7 . 0 업무 대행 ( 업무 대행 시 에 만 작성 ) 소방 안전 관리 업무 의 일부 를 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 20 조 에 의거 위탁 하 는 경우 에 는 아래 와 같 은 관리 계획 을 수립 한다 . 구 분내 용 대행업체 업체 명한 국소 방 ( 면허 번호 : 00 - 0000 ) 연락처 주인 력 ( 홍길동 ) / 02 - 2670 - 0000 / 010 - 1234 - 5678 계약 사항 계약 기간 년 월 일 ~ 년 월 일 ( 00 개월 ) 계약 범위 [ 피난 시설 , 방화 구획 및 방화 시설 의 유지 · 관리 ] [ 소방 시설 이나 그 밖 의 소방 관련 시설 의 유지 · 관리 ] [ 기 타 소방 안전 관리 에 필요 한 사항 등 ] 관리 감독 감독 자홍 감독 ( 총무 팀 / 소방 안전관 리자 ) 감독 사항 월 1 회 방문 및 점검 결과 확인 / 계약 이 행여 부 확인 비고 . 감독자 는 업무 대행업체 방문 ( 월 1 회 ) 시 점 검체 크리스트 확인 8 . 0 일상 적 안전 관리 소방 안전 관리 대상물 의 화재 예방 및 피해 완화 를 위해 일상 적 안전 관리 활동 을 아래 와 같이 지속 적 으로 실시 해야 한다 . 구 분관 리 항 목관 리 주 기 관리 계획 일주 월 분기 소방 시설 소화기 외관 점검 ✔ 매일 ( 오전 ) 소화전 외관 점검 ✔ 매주 ( 화 ) 수신기 기능 점검 ✔ 매월 ( 4 일 ) 소화 펌프 성능 시험 ✔ 매 분기 첫 주 가연물 관리 ( 화기 취급 ) 흡연 구역 관리 ✔ 가연물 적 재 관리 ✔ 피난 방화 시설 비상구 폐쇄 / 잠금 확인 ✔ 공사 안전 관리 공사 , 정비 , 보수 시 화기 취급 감독자 ( 전기 반장 홍길동 ) 지정 관리 비고 . 9 . 0 화재 예방 및 홍보 소방 안전 관리 대상물 의 안전 의식 및 안전 문화 향상 을 위해 화재 예방 및 홍보 활동 을 아래 와 같이 실시 해야 한다 . 홍보 방법 계 획 홍보 방법 계 획 ☐ 홍보 주간 ( Week ) 운영 -☑ 홍보물 ( 리플 렛 , 스티커 ) 배부 11 ~ 12 월 ☑ 포스터 , 표어 전시 3 월 , 10 월 ☑ 현수막 , 배너 설치 11 ~ 12 월 ☑ 영상물 상영 11 ~ 12 월 ☐ 모바일 App , SNS 활용 -☐ 체험 시설 ( 체험 관 ) 견학 -☐ 구내 캠페인 방송 -☑ 문서 , 이메일 공지 매월 ☐ 기타 ( ) - 비고 . 11 ~ 12 월 을 불 조심 집중 홍보 강조 의 달 로 운영 제 3 장 대 비 10 . 0 소방 안전 관리 위원회 소방 안전 관리 대상물 의 안전 관리 전반 ( 예방 , 대비 , 대응 , 복구 ) 에 대한 심의 ․ 조정 ․ 의결 을 위해 소방 안전 관리 위원회 를 아래 와 같이 설치 하 고 운영 한다 . 10 . 1 구성 현황 구 분소 속성 명위 촉 일 위원장 입주민 자치회 홍길동 1 년 월 일 위 원 부녀회 홍길동 2 년 월 일 비고 . 위원회 구성 현황 : 위원장 , 위원 4 명 * 간사 : 소방 안전관 리자 ( 홍길동 ) 10 . 2 운영 현황 개최 일자 회의 내용 및 조치 계획 년 월 일 ▪ 소방 계획서 작성 을 위한 입 주사 별 현황 제출 ( 11 . 5 까지 ) 년 월 일 ▪ 상반기 소방교 육 / 훈련 일정 협의 ( 3 . 5 훈련 실시 ) 비고 . [ 참고 ] 소방 시설 설치 ･ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 시행령 22 조제 2 항 관련 다수 소방대 상물 및 같 은 법 시행령 제 25 조 에 따른 공동 소방 안전관 리자 선임 대상 건물 의 경우 에 는 반드시 소방 안전 관리 위원회 를 구성 해야 한다 . 11 . 0 자위 소방대 구성 및 운영 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 20 조 에 따른 자위 소방 조직 을 아래 와 같이 구성 ․ 운영 해야 한다 . 󰊱 자위 소방대 조직 개요 ( Type I ) 운영 시간 ☑ 주간 편성 ( 06 ~ 20 시 ) ☑ 야간 편성 ( 20 ~ 06 시 ) ☑ 휴일 ( 공휴일 ) 편성 주간 ☐ 편성 인원 : 대장 1 명 , 부대장 1 명 , 대원 8 명 ☐ 조직 구성 : ☑ 지휘 통제 팀 ( 2 명 ) ☑ 현장 대응 팀 ( 6 명 ) 야간 ☑ A 조 ( 3 명 ) ☑ B 조 ( 3 명 ) ☐ C 조 ( 명 ) 󰊲 자위 소방대 대원 편성 및 임무 현황 구 분소 속성 명개 별 임무 비상 연락 체계 사무실 개인 대 장상 가번 영회 장홍 회장 총괄 지휘 2671 - 0000010 - 0000 - 0000 부대장 ( I ) 소방 안전관 리자 홍소 방현 장지 휘 지 휘 지 휘 통 제 관리 실 홍소 방지 휘 활동 관리 실 홍보 조수 신반 제 어대 응현 장대 응 3 층 홍대 응 1 초기 / 현장 대응 홍대 응 2 초기 / 현장 대응 2 층 홍대 응 3 초기 / 현장 대응 홍대 응 4 초기 / 현장 대응 1 층 홍대 응 5 초기 / 현장 대응 홍대 응 6 초기 / 현장 대응 * 각 구역 별 ( 층 또는 업종 별 대표 ) 2 인 이상 을 선정 휴일 / 야간 구 분 A 조 ( 야간 ) B 조 ( 야간 ) C 조 ( 휴일 ) D ( 휴일 ) ( 20 ~ 6 시 ) ( 20 ~ 6 시 ) ( ~ 시 ) ( ~ 시 ) 운영 책임 자홍 야간 1 홍 야간 2 -- 대 원 대 원 1 ( *) 대원 2 대원 1 ( *) 대원 2 --* 비고 . 야간 운영 업소 : 1 층 김밥 , 2 층 당구장 , 3 층 치과 ( 월 , 수 ) , 󰊱 자위 소방대 조직 개요 ( Type II ) 운영 시간 ☑ 주간 편성 ( 06 ~ 20 시 ) ☑ 야간 편성 ( 20 ~ 06 시 ) ☑ 휴일 ( 공휴일 ) 편성 주 간 ☐ 편성 인원 : 대장 1 명 , 부대장 2 명 , 대원 12 명 ☐ 조직 구성 ☑ 지휘 통제 팀 ( 3 명 ) ☑ 비상 연락 팀 ( 3 명 ) ☑ 초기 소화 팀 ( 3 명 ) ☑ 피난 유도 팀 ( 3 명 ) ☐ 응급 구조 팀 ( 명 ) ☐ 방호 안전 팀 ( 명 ) 야 간 ☑ A 조 ( 3 명 ) ☑ B 조 ( 3 명 ) ☐ C 조 ( 명 ) 󰊲 자위 소방대 대원 편성 및 임무 현황 구 분소 속성 명개 별 임무 비상 연락 체계 사무실 개인 대 장병원 장홍 원장 총괄 지휘 2671 - 0000010 - 0000 - 0000 부대장 ( I ) 소방 안전관 리자 홍소 방 현장 지휘부 대장 ( II ) 소방 안전 보조 자홍 보조 현장 지휘 ( 대리 ) 지휘 지휘 통제 방재 센터 홍지 휘 1 지휘 활동 방재 센터 홍지 휘 2 수신 반 제어 방재 센터 홍지 휘 3 자동 설비 제어 현장 대응 비상 연락원 무과 홍 비상 1 업무 총괄 ( 팀장 ) 원무 과 홍 비상 2 대피 방송원 무과 홍 비상 3 통보 연락 초기 소화 1 층 접수 홍 초기 1 업무 총괄 ( 팀장 ) 3 층 접수 홍 초기 2 초기 소화 15 층 간호 홍 초기 3 초기 소화 2 피 난유 도 1 층 접수 홍피 난 1 업무 총괄 ( 팀장 ) 3 층 간호 홍피 난 2 피 난유 도 15 층 간호 홍피 난 3 피 난유 도 2 휴일 / 야간 구 분 A 조 ( 야간 ) B 조 ( 야간 ) C 조 ( 휴일 ) D ( 휴일 ) ( 20 ~ 6 시 ) ( 20 ~ 6 시 ) ( ~ 시 ) ( ~ 시 ) 운영 책임 자홍 야간 1 홍 야간 2 -- 대 원 대 원 1 ( *) 대원 2 대원 1 ( *) 대원 2 -- 비 고 . 「 소방 시설 설치 ․ 유지 및 안전 관리 에 관한 법률 」 제 22 조 및 같 은 법 시행 규칙 제 14 조 의 2 에 따른 교육 ․ 훈련 을 정기 적 으로 실시 해야 한다 . [ 2015 년 제 1 차 ] 교육 훈련 및 평가 계획 구 분주 요 내 용 명칭 2014 비상 대응 훈련 일시 / 장소 일자 : 년 월 일 / 장소 : 건물 내부 및 재집 결지 종류 이론 ☑ 강의식 □ 세미나 실습 ☑ 도상 훈련 ☑ 종합 훈련 ☐ 부분 ( 기능 ) 훈련 주관 부서 안전 환경 보건 팀 ( 담당자 : 홍안 전 ) 참여 대상 * 기관 , 입 주사 , 점포 등 000 명 ( 예정 ) 참여 기관 * 00 소방서 , 00 병원 , 00 경찰 서 , 00 구청 재난 관리 과 시나리오 건물 내부 ( 3 층 ) 화재 + 폭발 사고 발생 교보재 교육 자료 ( PPT handout ) , AV / RV , 소화기 실습 모형 교육 계획 ￭ 화재 시 비상 연락 및 통보 방법 ￭ 화재 유형 별 소화 원리 ￭ 화재 시 대피 요령 및 재집 결지 안내 훈련 계획 ￭ 화재 시 화재 신고 및 비상 연락 ￭ 초기 소화 및 방화 구획 ￭ 피난 및 재 집결 평가 계획 평가 일 시 년 월 일 평 가 자 홍길동 ( 서명 ) 평가 방법 자체 체크 리스트 활용 비고 . 교육 운영 ( 3 층 강당 ) , 훈련 은 화재 시나리오 에 따라 진행 제 4 장 대 응 13 . 0 비상 연락 화재 시 신속 하 고 명확 하 게 화재 를 경보 하 고 상황 을 전파 해야 하 며 비상 연락 체계 를 구축 하 여 운영 해야 한다 . 13 . 1 비상 연락 체계 구 분 대응 방법 및 절차 화 재 경보 화 재 경보 방식 ( ☑ 일제 경보 , ☐ 우선 경보 ) 에 따라 화재 경보 ☑ 일제 경보 방식 : 전 층 [ B 1 ~ 4 층 ] 화재 경보 ☐ 우선 경보 방식 : 발화 층 + 직상 층 ( 층 ) + 지하층 화재 경보 상황 전파 화 재 상황 전파 시 다음 방법 에 따라 상황 전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상 방송 ( 자동 / 수동 ) ☑ 시각 경보기 ☑ 자위 소방대 비상소집 ( 비상 방송 및 비상 연락망 ) ☎ 종합 방 재실 ( 수신 반 ) : 02 - 2100 - 0000 / 원내 119 : 내선 0119 화재 신고 최초 발견자 또는 비상 연락 팀 에서 119 로 신고 비고 . 종합 방 재실 ( 수신 반 ) : 방 재실 ( B 1 ) / 근무 시간 : 24 시간 ( 상시 근무 ) 13 . 2 비상 연락망 구 분유 선무 선기 능 영등포 소방서 2100 - 0001010 - 777 - 7771 화재 진압 , 구조 한강 성심 병원 2100 - 0002010 - 777 - 7772 응급 대응 기관 가스안전공사 2100 - 0004010 - 777 - 7774 가스 시설 관리 전기 안전 공사 2100 - 0005010 - 777 - 7775 전기 시설 관리 한국전력 2100 - 0006010 - 777 - 7776 전력 관리 현대 승강기 2100 - 0007010 - 777 - 7777 EV 관리 비고 . 최종 업데이트 날짜 : 년 월 일 / 담당자 : 홍길동 14 . 0 초기 대응 화재 로 인한 재난 발생 시 필요 한 초기 소화 , 응급 구조 및 방호 안전 조치 등 초 기대 응절 차 를 사전 에 수립 해야 한다 . 14 . 1 초기 대응 장비 구 분 종류 ( 형식 ) 위치 ( 수량 ) 비 고소 화 설비 ABC 분말 소화기 각 층 별 / 법정 대수 일반 화재 적응 CO 2 소화기 B 1 전 기실 / 2 개 전기 화 재 적응 CO 2 소화 설비 B 1 기계식 주차장 / 1 식 출입구 수 동기 동장 치옥 내 소화전 각 층 별 / 2 개 2 인 1 조 사용 기타 비상 구급함 1 층 관리 실 / 1 개 출혈 , 화상 , 골절 치료 자동 제세 동기 ( AED ) 1 층 현관 로비 / 1 개 심정지 환자 소생 비고 . 자동 제세 동기 사용 매뉴얼 : AED 내부 보관 14 . 2 초 기대 응절 차 구분 대응조치 대응 절차 초기 소화 ☑ 초기 소화 ( 소화기 , 소화전 ) ☑ 소화 설비 기동 ( 기계식 주차장 ) ￭ 초기 소화 팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장 에서 초기 소화 ￭ 필요 시 자동식 소화 장치 를 수동 기동 하 여 화재 진압 ( 주차장 ) 응급 구조 ☑ 출혈 ☑ 화상 ☑ 골절 ☑ CPR ( 심폐 소생 술 ) ☑ AED ( 자동 제세 동기 ) ￭ 응급 구조 팀 현장 출동 및 대응 ￭ 응급 환자 발생 시 사고 현장 에 출동 하 여 응급 조치 방호 안전 ☑ 화세 차단 ( 방화문 / 셔터 폐쇄 ) ☑ 위험 물질 공급 차단 ( 가스 , 전기 ) ☐ 중요 물품 비상 반출 ￭ 방호 안전 팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 구역 화세 차단 및 가스 공급 차단 밸브 ( 1 F ) 수동 폐쇄 조치 비고 . 가스 긴급 차단 밸브 위치 : 1 층 000 15 . 0 피난 ( 유도 ) 화재 시 재 실자 를 안전 한 장소 로 신속 하 게 피난 ( 유도 ) 해야 하 며 , 이 경우 재해 약자 에 대한 피난 보조 대책 을 사전 에 수립 하 여 이행 해야 한다 . 구 분 대응 방법 및 대응 절차 피난 개시 ☑ 화재 ☑ 폭발 ☑ 붕괴 ☐ 기타 ( ) 피난 인원 ☐ 거주자 ( 0 명 ) ☐ 근무자 ( 20 명 ) ☐ 방문객 ( 약 10 명 ) ☐ 재해 약자 현황 ( 해당 사항 에 ✔ 표시 ) ☐ 고 령자 ☑ 영 유아 장애 유형 ☑ 이동 □ 시각 □ 청각 □ 언어 □ 인지 - 10 명 1 명 ---- * 고령자 [ 만 65 세 ↑ 중 자력 피난 곤란 자 ] , 영 유아 [ 만 2 세 ↓] 및 장애 인 피난 경로 ☐ 제 1 피난 로 동편 ( E - Wing ) 피난 계단 ( 1 개소 ) ☐ 제 2 피난 로 서편 ( W - wing ) 피난 계단 ( 1 개소 ) ☐ 옥상 피난 ☐ 옥상 출입 ( ☑ 상시 개방 ☐ 상시 폐쇄 ( 시건 ) ) ☐ 자동 개폐 장치 ( ☑ 유 ☐ 무 ) □ 옥상 광장 ( ☑ 유 ☐ 무 ) 피난 보조 1 . 영 유아 피난 : 어린이집 원장 , 교사 가 원생 을 보조 하 여 재집 결지 로 이동 → 피난 완료 후 보호자 에게 통보 연락 2 . 이 동장 애 ( 휠체어 ) : 휠체어 로 계단 까지 이동 하 며 계단 에서 2 인 이 부축 하 여 1 층 으로 피난 및 재집 결지 로 안 전하 게 이동 3 . 4 . 재 집결지 횡단보도 건너 당 산중 학교 운동장 ( 시계탑 아래 ) 으로 집결 비고 . 제 5 장 복 구 16 . 0 화재 피해 의 복구 화재 로 인한 재난 이 발생 하 는 경우 피해 를 최소 화 하 고 신속히 정상 상태 로 복귀 하 기 위해 피해 복구 계획 을 수립 하 고 실행 할 수 있 다 . 16 . 1 피해 복구 ( 단기 / 장기 복구 ) 화재 로 인한 피해 복구 계획 을 실행 하 기 위한 장 / 단기 피해 복구 계획 의 주요 내용 은 아래 와 같 다 . 구 분주 요 내 용 단기 복구 ▪ 화재 원인 및 피해 현황 조사 ▪ 시설 정비 및 보수 절차 ▪ 화재 현장 복구 ( Clean - Up ) ▪ 임시 숙소 및 영업장 마련 장기 복구 ▪ 의료 및 심리치료 지원 ▪ 기반 시설 복원 및 안 전진단 ▪ 법률 상담 및 재정 지원 ▪ 화재 보험 처리 및 피해 보상 비고 . 16 . 2 피해 복구 지원 화재 피해 복구 를 위한 지원 기관 , 지원 내용 및 연락처 는 아래 와 같 다 . 구 분 지원 내용 연락처 관할 ( 영등포 ) 소방서 ▪ 피해 지원 ( 화재 증명 원 발급 ) 02 - 2100 - 0001 대 한 적십자사 ( 서울 지사 ) ▪ 생필품 지원 ( 긴급 생계 대책 ) 02 - 2100 - 0002 화재 보험 ( 삼성 화재 ) ▪ 화재 보험금 지급 02 - 2100 - 0003 세제 지원 ( 세무서 / 세 무과 ) ▪ 국세 , 지방세 지원 02 - 2100 - 0004 전기 안전 공사 ( 서울 지사 ) ▪ 전기 시설 안전 점검 02 - 2100 - 0005 가스안전공사 ( 서울 지사 ) ▪ 가스 설비 응급 복구 02 - 2100 - 0006 비고 . [ 부록 1 ] 소방대 상물 정보 카드 소방대 상물 정보 명칭 ABCD 빌딩 도로 명 주소 서울 영등포구 여의도 로 17 󰊱 [ 건축물 위치 현황 : 인터넷 ] 재집 결지 소방차 진 입 ￭ 세부 현황 구 분 주요 내용 비 고관 할 소방서 영등포 소방서 2 . 0 KM ( 9 분 ) 연소 확대 우려 구역 ( 건물 ) 00 시험 연구원 5 m 재집 결지 00 중학교 350 m ( 2 분 ) 소방차 진입 계획 1 . 영등포 소방서 출발 → 영중 로 이동 → 협회 도착 2 . 협회 정문 주차장 → 소방 차량 진입 * 헬리포트 없 음 , 고 가 사다리차 전개 가능 󰊲 [ 용도 별 관리 현황 ] 층 별 명칭 / 용도 ( 바닥 ) 면적 마감 재료 상시 인원 관리 주체 ( 입 주사 ) 담당자 연락처 주간 야간 휴일 지하 2 층 기계실 , 주차장 1618 . 15 ㎡ 불연 3 명 -- ABC 은행 홍길동 12671 - 0000 지하 1 층 판매 시설 , 주차장 1618 . 15 ㎡ 불연 10 명 30 명 20 명 ABC 은행 홍길동 22671 - 00001 층 사무실 1399 . 129 ㎡ 난연 100 명 10 명 - ABC 은행 홍길동 32671 - 00002 층 사무실 1399 . 129 ㎡ 난연 100 명 10 명 - ABC 은행 홍길동 42671 - 00003 층 판매 시설 1399 . 129 ㎡ 난연 100 명 10 명 - ABC 증권 홍길동 52671 - 00004 층 판매 시설 1399 . 129 ㎡ 난연 100 명 10 명 - ABC 생명 홍길동 62671 - 00005 층 판매 시설 1399 . 129 ㎡ 난연 100 명 10 명 - ABC 생명 홍길동 72671 - 0000 [ 부록 2 ] 소방 ․ 방화 시설 및 위험 정보 현황 소방 · 방화 시설 및 위험 정보 현황 󰊱 소방 시설 총괄 현황 소화 설비 ☑ 수동식 소화기 □ 자동식 소화기 ☑ 간 이 소화 용구 ☐ 옥내 소화전 설비 ☐ 옥외 소화전 설비 ☐ 스프링클러 설비 ☑ 간 이 스프링클러 설비 ☑ 물분 무소 화 설비 ☑ 포소 화 설비 ☑ 이산화 탄소 소화 설비 ☑ 할로겐 화합물 소화 설비 ☑ 분말 소화 설비 ☑ 청정 약제 소화 설비 ☐ 기타 경보 설비 ☑ 자동 화 재 탐지 설비 / 시각 경보기 □ 통합 감시 시설 □ 자동 화 재 속보 설비 ☑ 누전 경보기 □ 비상벨 설비 □ 자동식 싸이렌 □ 단독 경보 형 감지기 ☑ 비상 방송 설비 ☑ 가스 누설 경보기 ☐ 수신기 ( 모델 / 제 조사 ) : 피난 설비 □ 피난 사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼 봉 □ 피난 로프 □ 공기 안전 매트 □ 간 이 완강기 □ 방열복 □ 공기 호흡기 □ 인공 소생기 ☑ 피난 구유 도 등 ☑ 통로 유도등 ☑ 객석 유도등 □ 유도 표지 ☑ 비상 조명 등 ☐ 기타 소화 용수 설비 ☑ 상수도 소화 용수 설비 ☑ 기타 : 소화 용 수소 화 활동 설비 ☑ 제연 설비 ☑ 연결 송수관 설비 ☑ 연결 살수 설비 ☑ 연소 방지 설비 ☑ 무선 통신 보조 설비 ☑ 비상 콘센트 설비 󰊲 소방 시설 세부 현황 구 분규 격 ( 종류 및 사양 ) 설치 장소 소화 기구 ☑ 분말 ☐ CO 2 ☐ 할론 ☐ 기타 ( ) B 1 ~ 5 F ( 전 층 ) ☑ 간 이 소화 용구 ☐ 자동식 소화기 3 F 주 방소 화 설비 수원 1 차 ☐ 고가수조 ☐ 압력 수조 ☑ 기타 ( 지상 수조 ) ☑ 겸용 ( SP / FOAM ) * 수량 ( 21 ㎥) B 12 차 ☑ 고가수조 ☐ 압력 수조 ☐ 기타 ( 지상 수조 ) ☑ 겸용 ( SP / FOAM ) * 수량 ( 7 ㎥) RF 가 압 송수 장치 ☐ 펌프 방식 ( ☑ 전동기 *, ☐ 내연 기관 ) ☐ 고가수조 ☐ 압력 탱크 * H : 70 M / Q : 300 LPMB 1 소화전 ☑ 옥내 소화전 ☐ 옥외 소화전 ( 소화전 함 개 ) ☐ 수동 기동 방식 ☐ 자동 기동 방식 ☑ 설치 개수 ( 최소 : 1 개 , 최대 : 2 개 ) 전 층 스프링클러 ☑ 스프링클러 설비 □ 간 이 스프링클러 설비 B 1 ( 준비 ) 1 ~ 5 F ( 습식 ) ☑ 습식 □ 건식 ☑ 준비 작동식 □ 일제 살수 식포 ( Foam ) 방식 □ 홈 워터 스프링클러 설비 ☑ 홈 헤드 설비 □ 고정포 방출 설비 □ 호스 릴 포설 비 B 1 약제 ☐ 단 백포 ☐ 합성 계면 활성제 ☑ 수 성막 포 ☐ 내 알콜 올 포 * 저장량 : 2 , 000 L B 1 가 스 계종 류 ☐ CO 2 ☑ 할로겐 ☐ 청정 ☐ 분말 B 1 방식 ☑ 전역 방출 ☐ 국소 방출 ☐ 호스 릴 용기 ( 50 KG - 68 L ) × 37 개 경보 설비 자동 화 재 탐지 설비 ☑ P 형 1 급 ( 복합형 ) ☐ R 형 ☑ 회로 수 ( 33 회로 ) ☑ 수신기 위치 : 경비실 1 F 누전 경보기 ☑ 1 급 ☐ 2 급 B 1 가스 누설 경보기 ☐ 단독 형 ☑ 분리 형 4 F 비상 방송 ☐ 전용 ☑ 업무 겸용 * ☑ 자동 화 재 탐지 설비 와 연동 1 F 기타 □ 비상벨 설비 □ 자동식 싸이렌 □ 단독 경보 형 감지기 □ 통합 감시 시설 □ 자동 화 재 속보 설비 - 피난 설비 피난 기구 □ 피난 사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼 봉 □ 간 이 완강기 □ 공기 안전 매트 □ 피난 로프 3 , 4 , 5 F 인명구조 □ 방열복 □ 공기 호흡기 □ 인공 소생기 - 유도등 ☑ 피난 구유 도 등 ☑ 통로 유도등 ☑ 객석 유도 등 전 층 기타 ☑ 비상 조명 등 ☐ 휴대 용 비상 조명 등 전 층소 화 용수 설비 ☑ 흡 수식 ☐ 가압 식 1 F 소화 활동 설비 제연 설비 ☐ 거실 제연 설비 ☐ 특별 피난 계단 ( 승강장 ) 제연 설비 *-☐ 송풍 구 위치 : * ☐ 부속실 단독 ☐ 계단실 / 부속실 동시 제연 * ☐ 방연 풍속 3 m / sec ~ 7 m / sec ☐ 차압 40 Pa 이상 * ☐ 문 개방 력 110 N 이 하 연결 송수관 설비 ☐ 건식 ☑ 습식 ☑ 겸용 설비 ( SP ) 전 층 ☐ 방 수구 위치 ( ☐ 복도 통로 ☐ 계단실 ☑ 계단 부근 ) ☑ 방 수구 수량 : 6 개 ☑ 방수용 기구 함 수량 : 4 개 ☐ 송수구 ( ☐ 단구 형 : 개 , ☑ 쌍구 형 : 2 개 ) 1 F 화단 앞 연결 살수 설비 ☑ 건식 ☐ 습식 B 1 ☐ 방호 대상 ( ☑ 지하층 , ☐ 판매 시설 , ☐ 가스 시설 , ☐ 지 하구 ) ☑ 송수구 ( ☐ 단구 형 : 개 , ☑ 쌍구 형 : 2 개 ) 1 F 화단 앞 연소 방지 설비 ☑ 건식 ☐ 습식 □ 전력 용 ☑ 통신 용 □ 공 용지 하구 ☐ 송수구 ( ☐ 단구 형 : 개 , ☑ 쌍구 형 : 2 개 ) 전화국 광장 비상 콘센트 회 로 □ 3 상교 류 200 V □ 3 상교 류 380 V □ 단상 교류 100 V □ 단상 교류 220 V - 용 량 ☐ 3 KVA 이상 □ 1 . 5 KVA 이상 - 접속기 ☐ 접지 형 3 극 플 럭 접속기 - 무선 통신 보조 설비 방식 ☐ 전용 ☑ 공용 ( 이동 통신 겸용 ) -☑ 누설 동축 케이블 방식 □ 공중선 방식 □ 누설 동축 케이블 과 공중선 방식 단자 ☐ 보호 함 ( ☑ 유 , 무 ) ☐ 위치 ( 정문 후문 각 1 개 ) - 󰊳 피난 · 방화 시설 및 방염 현황 피난 시설 ☐ 복도 : 중앙 복도 , 동쪽 복도 * 예 : 중앙 복도 , 동쪽 복도 , 서쪽 복도 , 남쪽 복도 , 북쪽 복도 ☐ 계단 수 : 1 개 ☐ 계단 위치 : 중앙 계단 ☐ 계단 구분 : 피난 계단 1 * 계단 구분 예 : 직통 계단 , 피난 계단 , 특별 피난 계단 * 계단 의 이해 - 직통 계단 : 각 층 에서 계단 으로 가 는데 계단실 앞 출입문 이 없 음 - 피난 계단 : 각 층 에서 계단 으로 가 는데 계단실 앞 출입문 이 1 개 있 음 - 특별 피난 계단 : 각 층 에서 계단 으로 가 는데 계단실 앞 출입문 이 2 개 있 음 □ 출입구 - 각 층 출입구 수 : 2 개 - 각 층 출입구 위치 : 중앙 복도 - 계단 , 동쪽 복도 - 계단 방화 시설 ☐ 방화 구획 : 면적 별 , 층 별 , 용도 별 방화 구획 - 방화 구획 종류 : 면적 별 , 층 별 , 용도 별 ☐ 제연 구역 장소 : 없 음 ☐ 내부 마감 재료 : 준 불연 재료 * 내부 마감 재료 구분 예 : 불연 재료 준 불연 재료 난연재료 기타 방염 ☐ 종류 암 막 ☐ 위치 5 강당 □ 처리 ( 선처리 제품 ) * 방염 필 증 / 성 적서 등 : 󰊴 기타 위험 물질 및 시설 현황 위험물 ☐ 품명 4 류 2 석유 류 ☐ 수량 5 , 300 리터 ☐ 저장 위치 발전 기실 ( B 3 ) * 지정 수량 : 000 리터 , CAS # 0000000 , UN # 0000000 , □ 화재 시 소화 활동 계획 - ( 소화 설비 ) / - ( 소화 활동 요령 ) * 별첨 : 국가 위험물 통합 검색 시스템 위험 물질 정보 1 부 특수 가연물 ☐ 품명 목 탄 ☐ 수량 1 ton ☐ 저장 위치 찜질방 ( B 1 ) □ 화재 시 소화 활동 계획 - ( 소화 설비 ) / - ( 소화 활동 요령 ) 전기 시설 ☐ 수전 용량 9 , 000 KW ☐ 비상발전기 2 , 500 KW ( B 3 F 발전 기실 ) ☐ 변압기 5 대 ( B 3 F 전기 실 ) ☐ 누전 차단기 ELV ( 변전실 , 발 전실 ) □ 화재 시 비상 조치 계획 - 공급 차단 ( Shut - off ) 및 비상발전기 ( B 3 ) 가동 가스 시설 ☐ 종류 가연 성 가스 ( LNG ) ☐ 용도 난방 , 취사 ☐ 정압 실 B 1 ☐ 가스 누설 경보기 B 1 , B 2 ☐ 가스 누설 자동차 단기 B 1 □ 화재 시 비상 조치 계획 - 가스 공급 차단 밸브 ( 1 F ) 차단 ( Shut - off ) 기 타 ☐ 흡연 구역 현황 : 3 층 , 5 층 * 별도 구획 된 흡연 구역 내 소화기 1 대 배치 [ 부록 3 ] 교육 훈련 및 자체 평가 결과 교육 ․ 훈련 및 자체 평가 결과 교 육 훈 련 개 요명 칭 2014 비상 대응 훈련 일 시 일자 : 년 월 일 / 장소 : 건물 내부 및 재집 결지 종 류 이론 ☑ 강의식 □ 세미나 / 워크 샵 실습 ☑ 도상 훈련 ☑ 종합 훈련 ☐ 부분 ( 기능 ) 훈련 참여 결과 * 기관 , 입 주사 , 점포 등 000 명 ( 참여 대상 000 명 ) 시나리오 건물 내부 ( 3 층 ) 화재 + 폭발 사고 발생 교 보 재 교육 자료 ( PPT handout ) , AV / RV , 소화기 실습 모형 교육 훈련 실시 사항 교 육 ▪ 다음 내용 을 강의식 으로 교육 실시 - 화재 시 비상 연락 방법 , 소화 원리 , 피난 절차 및 요령 * 3 층 강당 에서 50 분 간 / 강사 : 00 소방서 000 훈 련 ▪ 자위 소방대 및 일반 재 실자 가 참여 하 여 훈련 실시 ▪ 합동 훈련 참여 기관 과 합동 훈련 실시 ▪ 교육 내용 에 대한 실습 으로 진행 자체 평가 결 과 개선 사항 및 조치 계획 ￭ 참가자 중 일부 화재 경보음 이 작 아 듣 지 못했 다고 함 - 3 층 , 4 층 구역 - 음향 정치 교체 ( 년 월 일 까지 ) ￭ 실제 가상 연기 를 발생 시켜 현장감 을 극대 화 할 필요 - 차기 훈련 시 적용 검토 ( 구입 예산 신청 ) ￭ 교육 / 훈련 에 참석 률 이 저조 함 ( 차기 위원회 개최 시 전달 ) - 적극 적 인 참여 독려 가 요구 됨 평가 확인 평가 일 시 년 월 일 평 가 자 홍길동 ( 서명 ) [ 첨부 2 ] 교육 ․ 훈련 활동 사진 [ 사진 삽입 ] [ 사진 삽입 ] [ 부록 4 ] 피난 안내 도 00 구역 피난 안내도 ( Evacuation Route ) ☐ 5 층 1 구역 * 작성 규격 : KS S ISO 23601 : 2009 / 작성 일시 : 년 월 일 공유 하 기 글 요소