아파트 세대 에서 누수 가 생겨 아래층 으로 몇 세대 가 피해 를 입 었 는데 보험 처리 할 수 있 을까요 ? ?? 의정부시 호원동 에 위치 한 00 아파트 입니다 오늘 은 5 층 세대 작은방 벽지 가 젖 는다는 누수 가 접수 되 어 현장 에 도착 해서 조사 를 하 고 있 는데요 이곳 은 8 층 세대 입니다 며칠 전 에 리모 델 링 공사 를 마치 고 입주 했 는데 벽지 가 젖 어 있 지만 자세히 보 지 않 으면 알 수 가 없 습니다 이 댁 은 7 층 세대 입니다 벽지 가 많이 젖 어 있 고 장판 밑 에 까지 물 이 흥건 합니다 이 댁 은 6 층 입니다 작 은 방 에 벽지 가 조금 젖 어 있 지만 5 층 에서 는 작은방 천장 에서 물 이 떨어진다고 하 는데 지금 은 부재중 이 라 볼 수 가 없 었 네요 9 층 세대 수도 계량기 를 이용 하 여 누수 검사 를 했었 는데 이 댁 에서 누수 징후 가 보여 배관 에 공기 압력 을 걸 어 누수 검사 를 진행 하 였 습니다 온수 배관 에서 압력 빠짐 이 있 습니다 아래층 작은방 이 젖 으니 작 은 방 주변 부터 누수 탐지 진행 합니다 이곳 에서 배관 파열음 이 감지 됩니다 장판 을 걷 었 는데 시멘트 바닥 이 흠뻑 젖 어 있 음 누수 탐지기 센서 위치 에서 누수 음 포착 되 었 음 시멘트 바닥 을 깨 서 누수 지점 이 정확 한지 확인 해야 함 . 시멘트 바닥 을 깨 서 정확 한 누수 포인트 확인 합니다 조금 더 바닥 을 깨 서 누수 지점 에 비눗물 을 칠 해서 주인 에게 알려 줍니다 요기 서 물 이 새요 ～～～ 누수 가 된 배관 은 PP - C 파이프 라고 하 는데 요약 20 년 전 에 는 가 성비 좋 고 시공 성 이 편리 하 여 전국 아파트 에서 많이 시공 을 했었 다고 합니다 가격 이 비싼 좋 은 제품 은 누수 가 적 은 게 확실 하 고 가격 이 싼 제품 에서 누수 가 많이 생기 고 있 네요 온수 배관 누수 원인 은 난방 엑셀 배관 을 고정 하 기 위해 박 았 던 U 핀 이 온수 배관 을 스치 면서 흠집 이 생겨 누수 가 발생 되 었 습니다 새로운 자재 를 사용 하 여 보수 하 였 습니다 온수 배관 에 공기 압력 을 걸 어 연결 지점 에 이상 은 없 는지 2 차 누수 는 없 는지 검사 하 고 있 습니다 추가 누수 없 음 을 확인 하 고 파냈 던 부분 되메우 고 시멘트 미장 으로 마무리 하 였 습니다 이상 으로 의정부시 호원동 00 아파트 온수 배관 누수 공사 포스팅 을 마칩니다 감사 합니다 ^^ 국 ​ 가 기술 제 43 회 보일러 기능장 ( 에너지 관리 기능장 ) 국가 기술 제 53 회 배관 기능장 입니다 ​ 최고 의 실력 과 풍부 한 경험 으로 모든 공사 를 직접 해결 하 고 있 습니다 집안 에 물 이 새 는 누수 증상 이 있 으시 면 상담 받 아 보 세요 ^~^(( 기능 계 최고 의 자격 인 기능장 의 명예 를 걸 고 최선 을 다 하 겠 습니다 ) ) 경일 누수 탐지 / / 감사 합니다 ^~^ 공유 하 기 글 요소