출처 : https : / / neufert - cdn . archdaily . net / uploads / product _ file / file / 10080 / Kingspan _ Real _ Fire _ Case _ Studies . pdf ​ 5 ) Food Preparation Facility , Heathrow Airport , UK ( 1 ) 상황 이 건물 은 히 드 로 공항 을 운영 하 는 항공사 를 위해 기내식 을 준비 하 는 시설 입니다 . 화재 는 투명 한 플라스 틱 도어 가 달린 1 층 남성 탈의실 구석 에서 발생 하 였 습니다 . 탈의실 은 강철 구조 에 지지 되 는 서브 철골 로 목재 바닥 으로 구성 되 어 있 습니다 . 벽 은 보험 회사 가 인증 하 는 Kingspan PIR 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) ​ 로 설치 되 었 습니다 . 방 의 천정 은 목재 구조 로 이루어져 있 으며 , 석고 보드 는 2 겹 으로 설치 되 었 습니다 . 소화 작업 을 하 는 동안 소방관 들 은 벽 샌드위치 패널 을 절개 하 였 습니다 . 이것 은 공사 또는 공간 내 에 연속 적 인 연소 가 없 음 을 보장 하 는 표준 방법 입니다 . 소방관 이 샌드위치 패널 을 절개 하 였을 때 Kingspan PIR ​ 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 단열재 의 탄화 가 매우 제한 적 이 라는 증거 로 단열재 내 에서 화재 전파 가 없 었 음 을 확인 하 였 습니다 . ( 2 ) 결론 음식 을 준비 하 는 시설 의 룸 에서 발생 한 화재 는 비교 적 작 은 영역 으로 국한 되 지만 , 표준 내화 시험 에서 ​ 30 분 이상 노출 된 것 과 같 은 국부 적 인 심각 성 을 나타냈 습니다 . ​ 화재 와 직접 접촉 한 Kingspan PIR 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 은 재료 의 표면 휨 및 표면 탄화 를 겪 었 습니 다 . 그러나 PIR 단열재 내 에서 화재 전파 의 증거 는 없 습니다 . 화재 와 직접 접촉 한 Kingspan PIR 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 은 단열재 의 표면 휨 및 표면 탄화 가 발생 하 였 습니다 . 그러나 단열재 내 에서 화재 전파 는 없 었 습니다 . 목재 바닥 의 공간 을 통하 여 화재 가 발생 한 곳 을 벗어나 약간 의 화재 가 발생 하 였 습니다 . Kingspan PIR 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 은 화재 확산 에 효과 적 인 차 단벽 을 제공 하 였 습니다 . ​ 즉 Kingspan PIR 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 을 통해 인접 한 지역 으로 화재 가 확산 되 지 않 았 습니다 . 6 ) Suffolk Food Hall , UK ( 1 ) 상황 2010 년 Suffolk Food Hall 에서 화재 가 발생 하 였 습니다 . 화재 는 지붕 바로 아래 에 있 는 공장 2 층 에 있 는 전기 장비 에서 오전 5 시 에 발생 하 였으며 , PIR 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 의 지지 는 목재 빔 으로 제작 되 었 습니다 . 화재 는 노출 된 모든 가연 성 물질 과 지붕 의 목재 구조물 을 포함 하 여 공장 중 2 층 을 따라 퍼졌 습니 다 . 주요 지붕 구조 에 영향 을 주 는 화재 는 목재 탄화 깊이 가 15 mm 로 이것 은 약 23 분 지속 되 는 표준 내화 시험 에서 예상 되 는 것 과 동일 하 며 온도 는 대략 800 ℃ 가 될 것 입니다 . 화재 지역 에 도착 한 소방관 은 화재 바로 위 에 지붕 을 통해 위 의 사진 에 표시 된 위치 에 구멍 을 뚫 고 해당 지역 을 환기 시킵니다 . 이미 절단 된 구멍 이 보여집니다 ( 일시 적 으로 다시 덮 음 ) . 화재 에서 발생 하 는 열 이 ​ PIR 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 단열재 에 미치 는 영향 은 표면 재 가 박리 되 고 , 탄화 층 이 형성 되 고 손상 이 심한 재료 가 단면 에서 더 깊 어 지 는 것 을 볼 수 있 습니다 . A : 소방관 이 지붕 에서 환기구 를 절단 B : 소방관 이 벽 을 자른 통풍구 특히 건물 내부 에서 퍼지 는 화재 는 중 2 층 공장 지역 과 가연 성 재료 로 제한 됩니다 . 이 지역 밖 에서 는 지붕 목재 가 연소 되 었 고 , 온도 가 450 ℃ 이하 로 낮 아 졌으며 PIR 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 이 박리 되 지 않 아 화재 가 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) PIR 단열재 에 의해 전파 되 지 않 았 음 을 나타냅니다 ​. C : 임시 로 지붕 을 덮 음 D : 박리 된 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) PIR 단열재 의 탄화 정도 E : 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 의 하부 표면 재의 가장자리 를 자름 ( 2 ) 결론 ① 화재 로 인해 공장 건물 과 공장 구역 을 구분 하 는 지붕 방 수막 과 벽 이 표준 내화 시험 에서 약 20 ~ 25 분 노출 되 는 수준 으로 떨어지 게 되 었 습니다 . ② 중 2 층 공장 지역 에서 나머지 건물 로 화재 가 확산 되 지 않 았 습니다 . ③ 지붕 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 의 PIR 단열재 는 공장 영역 을 둘러싸 는 벽 의 한쪽 에서 다른 쪽 으로 화재 가 전달 되 지 않 았 습니다 . ( 주 ) 패널 총판 바로 가 기 >> ( 주 ) 패널 테크 바로 가 기 >> 공유 하 기 글 요소 사업자 정보 표시 | | | 사업자 등록 번호 : -- | TEL : -- | 사이버 몰의 이용 약관 바로 가 기