상기 제 2 모드 에서 상기 제 1 시간 과 상기 제 2 전력망 각각 의 공급 가능 한 도 를 정하 는 제 4 단계 ( s 410 ~ s 420 ) 를 수행 한 상기 제어 시스템 ( 300 ) 은 , 그 다음 에 상기 제 2 전력망 중 하나 이상 을 제 3 전력망 으로 선택 한 후 , 상기 각각 의 공급 가능 한 도 를 감안 하 여 상기 제 3 전력망 에 대한 각각 의 공급 한도 를 정하 는 제 5 단계 를 수행 하 는 것 이 바람직 하 다 ( s 430 ~ s 440 ) . 즉 도 7 에서 보 는 바 와 같이 상기 제어 시스템 ( 300 ) 은 먼저 상기 제 2 전력망 중 상기 제 1 전력망 ( 100 a ) 에 가장 적합 한 , 즉 가장 우선 순위 가 높 은 제 2 전력망 을 제 3 전력망 으로 선택 하 도록 하 는 것 이 바람직 하 다 . 그리고 선택 된 제 3 전력망 의 공급 가능 한 도 를 상기 저장 여유 전력 의 크기 와 비교 하 게 되 는데 ( s 232 ) , 비교 결과 공급 가능 한도 가 상기 저장 여유 전력 의 크기 보다 작 은 경우 s 430 을 반복 하 여 남 아 있 는 제 3 전력망 중 우선 순위 가 가장 높 은 제 2 전력망 을 제 3 전력망 으로 추가 하 게 되 며 ( s 430 ) , 추가 된 제 3 전력망 의 공급 가능 한 도 를 이전 의 공급 가능 한 도와 합한 후 ( s 231 ) 그 합한 크기 를 상기 저장 여유 전력 의 크기 와 다시 비교 하 는 등 상기 s 430 내지 s 432 를 계속 하 여 반복 하 되 각각 의 공급 가능 한 도 를 합한 값 이 상기 저장 여유 전력 보다 커질 때 까지 ( s 432 ) 하 는 것 이 바람직 하 다 . 예 를 들 어 저장 여유 전력 이 900 KW 이 고 , 우선 순위 높 은 순 으로 4 개 의 전력망 들 각각 의 공급 가능 한도 가 300 KW , 400 KW , 400 KW 및 200 KW 일 때 , 세 번 째 전력망 까지 선택 되 었 을 때 상기 공급 가능 한도 의 합계 가 1 , 100 KW 가 되 어 저장 여유 전력 ( 900 KW ) 를 넘어가 게 되 므로 세 개 의 전력망 만 제 3 전력망 이 되 며 , 네 번 째 전력망 은 제 3 전력망 으로 선택 되 지 않 게 된다 .