상기 한 바 와 같이 , 허용 응력 ( S ) 은 ASME SEC . VIII Div . 1 을 기준 으로 93 . 3 MPa 이 며 , 설계 압력 ( P ) 은 냉매 가 R 410 a 이 고 냉매 의 온도 가 65 도 일 때 4 . 15 MPa 로 결정 된다 . 결정 된 허용 응력 ( S ) 과 설계 압력 ( P ) 을 수학식 1 에 적용 하 여 배관 의 외경 에 따라 계산 된 배관 의 최소 두께 를 다음 과 같 은 [ 표 4 ] 를 통해 확인 할 수 있 다 .