"[ 밀양 . 거제 누수 전문 업체 추천 ] 밀양시 상남면 예림 대동 아파트 욕실 반대편 엘리베이터 공간 벽 으로 물 이 새 어 나오 는데 욕실 방수 문제 인지 ? 배관 누수 인지 ? " 한방 누수 탐지 공사 010 - 2773 - 4306 ​ 누수 탐지 . 방수 공사 . 설비 공사 . 배관 교체 누수 탐지 실패 시 ? 0 원 ! ​ 안녕 하 세요 . 오늘 은 얼마 전 방문 한 밀양 상남면 예림 대동 아파트 누수 현장 을 소개 할까 합니다 . ​ 하루 전날 세대주 께서 상담 을 해 주 셨 습니다 . ​ 욕실 벽 있 는 엘리베이터 내부 벽 쪽 에서 누수 가 되 고 있 다고 연락 을 하 셨 네요 . ​ 그래서 사진 을 요청 했 습니다 . 다른 업체 가 미리 왔 다 갔 는데 욕실 방수 가 문제 있 다고 전체 방수 를 해야 한다고 했 다고 합니다 . ​ 그래서 부담 을 느낀 세대주 께서 다른 업체 를 알아보 셨 다고 합니다 . ​ 사실 사진 으로 보 아서 는 방수 도 의심 이 됩니다 . ​ 특히 일부 타일 들 이 들떠 있 어 물 이 잘 들어갈 수 있 어 보 입니다 . ​ 그런데 벽면 으로 아래 로 밀려 나올 정도 의 상태 라고 의심 하 기 도 조금 그렇 습니다 . ​ 그래서 저희 는 우선 배관 점검 을 해 보 고 부분 특수 방수 도 가능 함 을 설명 드리 고 다음 날 일찍 현장 을 방문 하 였 습니다 . ​ 김해 에서 밀양 까지 는 40 - 50 분 정도 걸립니다 . 아침 일찍 밀양 으로 가 는 길 에 한 컷 합니다 . 밀양 에 거의 다 왔 습니다 . 상남면 은 밀양시 초입 부근 에 있 습니다 . 드디어 오늘 누수 를 해결 할 아파트 에 도착 하 였 습니다 . 관리 사무소 도 보이 네요 . 이 아파트 는 1997 년 도 에 지 어 졌 는데 630 세대 정도 되 는 단지 입니다 . ​ 면 단위 에서 는 세대수 가 상당히 많 습니다 . ​ 세대 를 방문 해서 배관 누수 간 이 테스트 를 먼저 실시 합니다 . 계량기 간 이 테스트 결과 온수 라인 에서 계량기 밀림 현상 이 감지 됩니다 . ​ 정확 한 것 은 온수 배관 정밀 테스트 를 해 보 아야 합니다 . 정밀 테스트 를 위한 셋 팅 을 완료 하 였 습니다 . ​ 이제 일정 한 압력 을 온수 배관 에 넣 어서 압력 손실 여부 를 확인 할 것 입니다 . ​ 사진 으로 보이 는 압력 을 걸 었 습니다 . ​ 예상 되 로 압력 이 조금 씩 떨어집니다 . 눈금 바늘 이 바로 보일 정도 로 떨어지 네요 . ​ 세대주 께 지금 상황 을 간단히 설명 드리 고 작업 을 이 어 갑니다 . ​ 그래서 바로 가스 탐지 를 시작 합니다 . 오늘 은 대성 탐지기 로 바로 탐지 를 합니다 . ​ 누수 가 되 고 있 는 엘리베이터 쪽 화장실 벽 에서 가스 탐지기 가 반응 을 합니다 . 대성 가스 탐지기 숫자 가 27000 까지 올라갑니다 . 그래서 바로 청 음식 탐지기 로 위치 를 찾 습니다 . 세면기 아래 T 부분 을 먼저 터파 기하 기 위해 기존 타일 을 그라인더 로 잘라 냅니다 . ​ 타일 을 한쪽 편 으로 보관 하 고 브레이커 로 콘크리트 를 깨 어 냅니다 . ​ 콘크리트 가 여기 아파트 가 정말 단단 합니다 . 힘 이 드 네요 . ㅜㅜ ​ 여기 는 배관 이 동파 이프로 되 어 있 습니다 . 동 파이프 온수 배관 은 용접 이 음부 에서 부식 으로 누수 가 많이 발생 합니다 . ​ 그런데 문제 는 온수 배관 이 직수 배관 바로 뒤 에 나란히 있 습니다 . 보수 에 상당 한 어려움 이 예상 됩니다 . ​ 배관 을 찾 고 비누 거품 으로 확인 해 보 니 세면대 아래 T 부분 에서 거품 이 일어납니다 . 문제 가 되 고 있 는 기존 동파 이프 배관 을 최대한 길 게 잘라 내 고 새로운 배관 을 연결 하 였 습니다 . 이제 새로운 배관 연결 상태 검사 와 다른 배관 부위 는 문제 가 없 는지 검사 를 진행 합니다 . 이제 는 더 이상 압력 에 아무런 문제 가 없 습니다 . 마지막 으로 벽면 방수 를 하 고 타일 을 부치 기 위한 벽면 을 고르 기 위한 작업 을 하 였 습니다 . 수리 를 위해 일부 떼 어 낸 바닥 타일 도 마무리 를 하 였 습니다 . 모든 마무리 를 끝내 고 나 니 너무 기분 이 좋 습니다 . 4 시간 정도 소요 되 었 네요 . ㅜㅜ원래 대부분 은 2 - 3 시간 정도 면 되 는데 ~​ 그래도 완벽히 원인 을 찾 았 서 다행 입니다 . ​ 밀양시 상남면 예림 대동 아파트 욕실 반대편 엘리베이터 공간 벽 으로 물 이 새 어 나오 는데 방수 문제 인지 ? 배관 누수 인지 ? 우선 온수 배관 세면대 T 쪽 용접부 에서 배관 누수 가 발생 하 였 습니다 . ​ 배관 은 방수층 안쪽 에 있 기 때문 에 바로 콘크리트 로 물 이 깔 립니 다 . 지금 까지 읽 어 주 셔서 감사 합니다 . ​# 밀양 누수 # 밀양 예림 대동 아파트 # 거제 누수 추천 업체 # 거제 누수 ​​​​