이것 에 의해 , 도 3 에 도시 된 것 처럼 , 실내 기 함 체 ( 100 ) 의 제어 박스 ( 110 ) 둘레 에 사각 틀 ( 210 ) 이 배치 되 었 을 때 , 서로 마주 보 는 열 교환기 ( 230 ) 의 간격 ( S 1 ) 이 하부 에서 상부 로 갈수록 좁 아 지 도록 , 4 개 의 열 교환기 ( 230 ) 가 각각 경사지 게 배치 됨 으로써 , 실내 기 함 체 ( 100 ) 의 내부 로 유입 된 공기 와 접촉 하 는 열 교환기 ( 230 ) 에 접촉 면적 이 많 게 되 고 , 송풍기 ( 400 ) 에 의해 실내 기 함 체 ( 100 ) 의 내부 로 유입 된 공기 가 열 교환기 ( 230 ) 의 표면 을 따라 흐르 게 될 뿐 만 아니 라 , 함 체 ( 100 ) 의 내부 로 유입 된 공기 가 열 교환기 ( 230 ) 의 간격 ( S 1 ) 이 하단 에서 상단 으로 갈수록 좁 아 지 게 되 고 , 공기 의 흐름 이 정체 됨 으로써 , 공기 와 열 교환기 ( 230 ) 의 열 교환 시간 이 많 아 지 게 됨 으로써 , 공기 가 충분히 냉각 될 수 있 는 장점 이 있 다 .