상기 와 같이 구성 되 는 유압 장치 를 채용 한 차단기 의 오류 감시 장치 에서 N 2 가스 의 누기 가 발생 하 였 는지 즉 , 유압 장치 를 채용 한 차단기 에 오류 가 발생 하 였 는지 를 판단 하 는 동작 을 설명 하 기 로 한다 . N 2 가스 의 누기 가 발생 하 였 는지 의 여부 는 모터 의 구동 시간 이 관계 된다고 상기 하 였 다 . 이하 에서 는 N 2 가스 의 누기 가 발생 하 지 않 은 경우 즉 , 유압 장치 를 채용 한 차단기 가 정상 적 으로 동작 하 는 경우 에 , 모터 의 동작 시간 이 1 분 이상 이 된다고 가정 한다 . 그리고 상기 제 1 타이머 부 의 출력 이 온 되 는 지정 시간 이 3 초 이 고 , 상기 제 2 타이머 부 의 출력 이 온 되 는 지정 시간 이 1 분 이 라고 가정 한다 . 물론 상기 유압 장치 를 채용 한 차단기 가 정상 적 으로 동작 하 는데 있 어서 모터 의 동작 시간 은 상기 1 분 에 한정 되 는 것 이 아니 고 설정 에 따라서 변화 가능 하 다 .