피 난구 유도등 ( 200 ) 은 지지대 ( 100 ) 하 단부 에 설치 되 되 천정 , 측벽 , 또는 문틀 중 어느 하나 의 일면 에 도 접하 지 않 는 완전 한 입체형 으로 설치 되 는 것 이 바람직 하 며 , 지지대 ( 100 ) 를 통과 하 는 전선 으로부터 전기 적 인 신호 를 공급 받 아 평상시 에 는 점등 되 어 피난 안내 정보 를 표시 하 고 비상시 에 는 수신기 의 화재 신호 에 의해 점멸 되 어 위급 상황 알림 정보 를 표출 하 도록 구성 된다 . 이 를 위하 여 피 난구 유도등 ( 200 ) 은 램프 ( 210 ) , 입체형 몸체 ( 220 ) 를 포함 하 여 구성 될 수 있 다 .