또한 , 주파수 및 발전기 회전수 변동 을 점검 기준 으로 할 때 점검 요소 는 주파 수 및 발전기 회전수 이 며 , 비교 조건 은 정주파 수 나 정속 의 회전수 가 상하 한 값 의 범위 분포 비교 이 다 . 정주파 수 를 중심 으로 완만 한 변동 의 상하 한 값 을 가지 지 않 고 상한 값 또는 하한 값 이 지정 시간 이상 지속 적 으로 유지 가 될 때 나 , 변동 곡선 의 끝 부분 이 완만 하 지 않 고 모나 게 변하 는 경우 이 를 고장 조건 으로 판단 한다 .