차량 용 축 압 식 분말 소화기 ( 0 . 7 kg ) / 스타렉스 밴 에 설치 하 기 ​ 자동차 겸용 수동식 분말 소화기 ( 축 압 식 ) 차량 용 분말 소화기 0 . 7 kg - 엔진 과 열 , 충돌 사고 , 전기 배선 합선 으로 인한 화재 발생 시 사용 ​* 모델 번호 : SW - 070 약제 중량 ( kg ) : 0 . 7 총중 량 ( kg ) : 1 . 34 높이 ( mm ) : 239 . 5 직경 ( mm ) : 83 방사 시간 ( sec ) : 10 방사 거리 ( m ) : 2 ~ 3 압력 ( MPa ) : 0 . 9 능력 단위 : A 1 , B 1 , C ​- 제품 특징 1 . 지시 압력계 가 부착 되 어 있 어 육안 점검 만 으로 사용 가능 여부 를 알 수 있 음 2 . 질소 ( N 2 ) 를 사용 하 므로 온도 변화 에 따른 압력 변화 가 적 어 소화 능력 이 탁월 3 . 삼우 축 압 식소 화 기 는 분말 전체 에 압력 이 걸리 므로 향상 안전 한 소화기 입니다 . 4 . 모든 자재 는 국내산 을 사용 하 고 있 으며 , 친환경 분체 도료 및 4 대중 금속 이 검출 안 되 는 부품 을 사용 하 는 소화기 입니다 . ​* 수동식 분말 소화기 ( 축 압 식 ) - 제품 소개 삼우 축 압 식 ABC 분말 소화기 는 오랜 전통 과 확실 한 품질 관리 로 완벽 한 소화력 과 철저 한 A / S 가 보 좡 되 며 지시 압력계 가 부착 되 어 점검 과 유지관리 가 매우 편리 한 소화기 로써 , 사용 자 누구 나 가 손쉽 게 사용 할 수 있 는 소화기 입니다 . 또한 자동차 용 , 가정용 , 사무실 / 학교 / 공장 / 기타 용 , 위험물 저 장소 / 창 고용 등 으로 약제 용량 별 로 다양 화 하 여 고객 분 들 의 선택 의 폭 이 넓 은 제품 입니다 . ​- 제품 ( 삼우 소화기 ) 의 특장 점 4 대 중금속 이 없 는 친환경 제품 : 한국 화학 융합 시험 연구원 인증 제품 4 대 중금속 ( 납 , 크롬 , 수은 , 카드뮴 ) 이 없 는 친환경 제품 폴리에틸렌 ( PE ) 의 사용 : 인체 에 유해 하 지 않 습니다 . 진동 충격 시험 : 분당 2000 싸이클 의 상하 진동 시험 이후 에 부품 이탈 없 으며 , 충격 후 방사 성능 이 우수 내열성 우수 : 삼우 소화기 는 여름철 뙤약볕 ( 영상 85 도 C ) 에서 폭발 의 위험 이 없 습니다 . ( 자동 확산 소화기 는 제외 ) ​- 사용 원 , 부재 의 특장 점 해 드 밸브 및 호스 연결구 : 황동 제품 은 내구 성 이 우수 하 며 정밀도 가 높 음 소화 약제 의 주원료 : 인산암모늄 압력 에 이 지 : 국산 사용 재료 원산지 : 국산 만 을 사용 ​- A / S 등 사후 관리 FILK 마크 인증 : 국내 유일 획득 업체 생산물 배상 책임 보험 가입 ( PL 보험 ) 폐 소화기 처리 ​- 소화기 사용 방법 소화기 를 불 이 난 곳 으로 옮깁니다 . 손잡이 부분 의 안전핀 을 뽑 아 주 세요 바람 을 등지 고 서 서 호스 를 불 쪽 으로 향하 게 합시다 손잡이 를 힘껏 움켜쥐 고 빗자루 로 쓸 듯이 뿌 립시 다소 화기 는 잘 보이 고 사용 하 기 에 편리 한 곳 에 두 되 햇빛 이나 습기 에 노출 되 지 않 도록 합니다 . ​​- 소화기 점검 방법 검정 합격 표시 및 삼 우축 압 식 소화기 명판 의 부착 여부 를 확인 하 십시오 소화기 의 압력 을 표시 하 는 지 시침 ( 지시 압력계 ) 이 초록색 ( 7 ~ 9 kg / ㎠ ;) 의 위치 를 가리키 고 있 는지 여부 점검 노즐 및 호스 의 노화 여부 를 확인 안전핀 을 당겼 을 때 정상 적 을 빠질 수 있 을 것 인지 에 대한 점검 확인 도색 한 소화기 에 칠 이 떨어졌 거나 또는 몸통 이 부식 되 어 있 는지 여부 를 확인 ​​- 소화기 점검 및 유 의 사항 1 회 사용 을 기본 으로 하 는 제품 이 므로 불 필요 한 사용 을 금할 것 국가 검정 합격 증지 부착 여부 를 확인 할 것 봉인 줄 ( 끈 ) 이 끊 어 져 있 지 않 은지 확인 할 것 ( 끊 어 져 있 는 경우 : 쉽 게 끊어질 수 있 는 끈 으로 묶 어 놓 을 것 ) 압력 게이지 지침 이 정상 ( 녹색 ) 위치 에 있 는지 확인 할 것 외관 ( 용기 , 호스 , 노즐 등 ) 의 부식 과 노화 및 파손 여부 확인 할 것 제조 된 지 10 년 이상 된 제품 은 교체 하 여야 함 ( 화재 예방 . 소방 시설 설치 · 유지 및 안전 관리 에 관한 법 ) 반드시 비치 장소 의 화재 유형 에 적합 한 소화기 를 구비 할 것 ​​ 소화 약제 의 화재 유형 의 구분 표시 ( A , B , C ) A : 일반 화재 B : 유류 화재 C : 전기 화 재 공유 하 기 글 요소