작업장 근로자 실수 … 안전 관리 책임자 는 자리 비워 
 구미 불 산 가스 누출 사고 는 작업장 근로자 의 실수 로 발생 한 것 으로 드러났 다 . 
 9 일 구미 경찰서 에 따르 면 지난달 27 일 사고 공장 야외 작업장 의 불 산 탱크 위 에서 작업 하 던 근로자 3 명 은 불 산 가스 를 통과 시키 는 호스 가 밸브 에 제대로 연결 됐 는지 확인 하 지 않 고 에어 밸브 의 손잡이 를 열 다가 사고 를 당한 것 으로 조사 됐 다 . 
 19 . 5 ℃ 에서 기화 하 는 불 산 의 특성 상 탱크 위 에 는 불 산 가스 를 빼내 는 에어 밸브 와 불 산 을 빼내 는 원료 밸브 등 두 개 의 밸브 가 있 다 . 안전 한 작업 을 위해 이 두 밸브 의 손잡이 를 순차 적 으로 여닫 아야 하 는데 , 에 어 밸브 의 호스 가 빠졌 는지 를 미처 확인 하 지 못했 다는 것 이 경찰 의 설명 이 다 . 
 경찰 조사 결과 , 사고 당일 에 공장장 장모 씨 ( 47 ) 는 충북 음성 의 공장 에 출장 을 갔으며 안전 관리 책임자 ( 41 ) 는 사고 당시 사무실 에 있 었 지만 현장 을 관리 하 지 않 은 것 으로 나타났 다 . 
 경찰 관계자 는 “ 회사 가 인건비 를 아끼 기 위해 무리 하 게 인력 을 줄이 다 보 니 공장장 혼자 구미 와 음성 의 두 곳 을 모두 관리 했 다 ” 고 설명 했 다 . 
 한편 사고 가 발생 한 지 13 일 이 지났 지만 사고 탱크 에 는 유량계 가 없 어 이 탱크 에서 얼마 의 불 산 가스 가 휘발 됐 는지 알 수 없 는 것 으로 드러났 다 .