노심 이 약 2 , 200 ℉ 를 초과 하 면 노심 손상 으로 간주 하 고 , 핵연료 피복재 가 손상 되 고 핵연료 소자 와 피복재 사이 의 간극 에 모인 핵분열 생성물 이 RCS 로 방출 되 고 , RCS 의 개구부 ( 원자로 용기 헤드 개방 부 ) 를 통해 RCS 내 의 핵분열 생성물 이 격납 건물 상부 로 방출 된다 . 격납 건물 상부 로 방출 된 핵분열 생성물 에 의한 방사선 은 격납 건물 상부 방사능 감 시 기 에 통해 측정 이 가능 하 며 , 측정 된 방사선 준위 에 따라 원자로 파손 여부 를 예측 하 는 감시 변수 로서 적합 하 다 . 이러 한 이유 로 원자로 파손 여부 를 판별 하 는 기준 으로 격납 건물 방사선 준위 를 사용 할 수 있 다 .