또한 , 상술 의 스텝 S 25 에 있 어서 , 스텝 S 21 ~ S 24 의 배관 용적 판정 운전 의 결과 가 타당 하 지 않 은 것 으로 복수 회 판정 되 는 경우 나 , 보다 간이 적 으로 냉매 연락 배관 ( 6 , 7 ) 의 용적 ( Vlp , Vgp ) 의 판정 을 행하 고 싶 은 경우 에 는 , 도 6 에 는 도시 하 지 않 지만 , 예 를 들 면 , 스텝 S 25 에 있 어서 , 스텝 S 21 ~ S 24 의 배관 용적 판정 운전 의 결과 가 타당 하 지 않 은 것 으로 판정 된 후 에 , 냉매 연락 배관 ( 6 , 7 ) 에 있 어서 의 압력 손실 로부터 냉매 연락 배관 ( 6 , 7 ) 의 배관 길이 를 추정 하 고 , 이 추정 된 배관 길이 와 평균 용적 비 로부터 냉매 연락 배관 ( 6 , 7 ) 의 용적 ( Vlp , Vgp ) 을 연산 하 는 처리 로 이행 하 여 , 냉매 연락 배관 ( 6 , 7 ) 의 용적 ( Vlp , Vgp ) 을 얻 도록 하 여도 무방 하 다 .