한편 , 상기 구성 상 에서 밝힌 바 와 같이 , 상기 균 압 관 ( 250 ) 은 열 교환기 ( 25 a ) 각 냉매 회로 의 전체 길이 에 대해 입구 로부터 1 / 2 내지 4 / 5 사이 의 지점 에 설치 됨 이 바람직 한데 , 입구 로부터 1 / 2 ~ 4 / 5 지점 에 형성 가능 하 고 , 그 이유 중 하나 는 각 냉매 회로 전체 길이 에 대해 입구 로부터 1 / 2 이 하인 지점 에 설치 될 경우 에 는 균 압 이 이루 진 후 에 다시 유동 에 따른 압력 차 가 발생 할 수 있 고 , 4 / 5 지점 에 설치 될 경우 에 는 균 압 이 미처 이루어지 지 않 는 상태 에서 냉매 가 배출 될 수 있 기 때문 이 다 .