스프링클러 배관 을 파손 할 위험 이 크 고 , 불 이 났 을 때 스프링클러 헤드 에서 나오 는 물 의 압력 이 떨어질 수 있 어 소방청 에서 금지 하 는 토너먼트 배열 의 가지 배관 을 사용 한 경우 도 제대로 적발 하 지 못했 다 . 용산 서 방서 는 A 건물 이 지하 2 · 3 층 가지 배관 을 토너먼트 방식 으로 시공 한 것 을 모르 고 완공 검사 증명서 를 내줬 다 . 구로 소방서 는 E 병원 지하 2 층 기계식 주차장 에 있 는 스프링클러 가지 배관 이 토너먼트 방식 으로 시공 된 것 을 확인 하 지 못했 다 .