한국지역난방공사 , 지열 차 큰 열수 송관 16 개 지점 보수 완료 
 한국지역난방공사 는 8 일 20 년 이상 사용 열 수송관 구간 중 지열 차 가 상대 적 으로 큰 16 개 지점 에 대한 굴착 점검 및 보수 작업 을 완료 했 다 . 
 공사 는 16 개 지점 중 3 개 지점 은 미세 누수 가 발견 돼 열 수송관 교체 등 조치 를 했 다 . 나머지 13 개 지점 은 보온재 기능 저하 등 으로 확인 돼 보강 조치 를 완료 했 다 . 
 지열 차 가 작 은 187 개 지점 은 오 는 12 일 까지 외부 전문가 를 포함 한 전문 인력 과 정밀 장비 를 동원 해 관로 구조 분석 과 굴착 검사 를 진행 한다 . 지난 7 일 까지 22 개 지점 에 대한 조치 를 완료 했 다 . 
 지난해 12 월 4 일 백 석역 인근 열 수송관 누수 사고 추정 원인 과 동일 한 용접부 를 가진 443 개 지점 에 대한 보수 작업 은 오 는 3 월 말 까지 완료 목표 로 진행 중 이 다 . 
 공사 는 지난 11 월 부터 지역난방 고객 약 3 만 세대 에 대한 열사 용 시설 에너지 진단 무상 서비스 와 장기 고객 에 대해 기계실 내 지역난방 열 사용 시설 에 대한 특별 안전 점검 을 시행 중 이 다 . 
 열 수송관 에 대한 안전 관리 체계 강화 를 위해 성남시 등 지방 자치 단체 와 CCTV 모니터링 협조 체제 를 구축 중 에 있 다 . 
 공사 황창화 사장 은 " 열 수송관 정밀 진단 및 연결 구간 용접부 보수 작업 등 후속 조치 를 신속 하 고 안 전하 게 마무리 해 국민 이 안심 할 수 있 는 생활 환경 조성 에 매진 하 겠 다 " 며 " 1 월 말 까지 안전 관리 종합 대책 을 마련 해 ' 안전 최우선 ' 경영 방침 이행 을 적극 강화 해 나가 겠 다 " 고 밝혔 다 .