2017 년 6 월 17 일 15 : 00 현재 
 5 ifree 27 563 2017 . 06 . 17 15 : 43 
 왜 패시브 하우스 를 선택 해야 하 는지 강한 임팩트 있 는 데 이타 하나 포스팅 합니다 . 
 장소 : 세 종시 아름동 
 ■ 외기 
 외기 온도 : 31 . 8 ℃ 
 상대 습도 : 29 % 
 ■ 내기 
 일층 거실 : 22 . 7 ℃, 59 % 
 일층 안방 : 22 . 7 ℃, 59 % 
 이 층 복도 : 22 . 8 ℃, 58 % 
 ■ 환기 강도 : 0 . 4 / h 
 ■ 실내 습 강도 : 0 . 28 g / ㎥. h ( 2 . 91 kg / day ) 
 ■ 소 감 
 올 여름 이 더 도 말 고 덜 도 말 고 오늘 만 같 았 으면 . ... 근데 , 시원 해서 좋 기 는 한데 , 밖 이 더우 니까 나가 기 싫 어서 자꾸 집안 에서 담배 를 피우 게 되 는 부작용 이 있 음 . 
 5 ifree 2017 . 06 . 17 16 : 41 
 오 잉 ! ㅋㅋㅋ 
 5 ifree 2017 . 06 . 17 20 : 38 
 한동안 은 고온 건조 한 날 이 지속 될 듯 합니다 . 
 가뭄 에 고생 하 시 는 분 들 께 는 죄송 하 지만 람다 하우서 로서 는 습 부하 부담 이 없 어 실내 온습 도 유지 하 기 에 는 최적 조건 이 네요 . 
 현 열부 하 는 얼마 던지 OK 
 RC 조 골조 가 얼마나 버텨 낼지 두 고 봐야 죠 . 
 한동안 은 고온 건조 한 날 이 지속 될 듯 합니다 . 가뭄 에 고생 하 시 는 분 들 께 는 죄송 하 지만 람다 하우서 로서 는 습 부하 부담 이 없 어 실내 온습 도 유지 하 기 에 는 최적 조건 이 네요 . 현 열부 하 는 얼마 던지 OK RC 조 골조 가 얼마나 버텨 낼지 두 고 봐야 죠 . 
 3 HVAC 2017 . 06 . 18 06 : 50 
 에어컨 없이 저런 수치 란 건가요 ? 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 07 : 22 
 에어컨 돌린 결과 라면 의미 없 죠 . 
 PHPP 나 에너지 # 계산서 가 막연 하 게 인증 이나 받 자고 돌리 는 거 라고 생각 하 시 는 분 들 도 있 겠 지만 검증 해 보 면 엄연히 살 아 있 는 실체 입니다 . 
 지금 날씨 에 에어컨 돌려 온도 잡 아야 한다면 냉방 에너지 요구량 이 최소 50 kWh / m ^ 2 이상 인 상태 라고 봐야 겠 죠 . 
 냉방 에너지 요구량 15 kWh / m ^ 2 ( 현열 8 ) 이 면 폭염 이 지속 되 는 한 여름 피 크기 에 도 에어컨 없이 28 도 는 나와야 됩니다 . 
 실제 현열 만 보 면 26 도 넘 는 율 이 여름 기간 15 ~ 20 % 안쪽 입니다 . 
 에어컨 돌린 결과 라면 의미 없 죠 . PHPP 나 에너지 # 계산서 가 막연 하 게 인증 이나 받 자고 돌리 는 거 라고 생각 하 시 는 분 들 도 있 겠 지만 검증 해 보 면 엄연히 살 아 있 는 실체 입니다 . 지금 날씨 에 에어컨 돌려 온도 잡 아야 한다면 냉방 에너지 요구량 이 최소 50 kWh / m ^ 2 이상 인 상태 라고 봐야 겠 죠 . 냉방 에너지 요구량 15 kWh / m ^ 2 ( 현열 8 ) 이 면 폭염 이 지속 되 는 한 여름 피 크기 에 도 에어컨 없이 28 도 는 나와야 됩니다 . 실제 현열 만 보 면 26 도 넘 는 율 이 여름 기간 15 ~ 20 % 안쪽 입니다 . 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 07 : 59 
 올해 는 시험 적 으로 창문 개방 을 일체 안 하 고 있 습니다 . 
 아침 8 시 현재 상태 를 보여 드릴께요 . 
 2017 년 6 월 18 일 오전 8 시 현재 
 1 . 일층 거실 : 22 . 5 도 57 % 
 올해 는 시험 적 으로 창문 개방 을 일체 안 하 고 있 습니다 . 아침 8 시 현재 상태 를 보여 드릴께요 . 2017 년 6 월 18 일 오전 8 시 현재 1 . 일층 거실 : 22 . 5 도 57 % 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 08 : 00 
 2 . 일층 안방 : 22 . 7 도 57 % 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 08 : 03 
 3 . 이 층 복도 : 22 . 8 도 56 % 
 하루 중 최고 온도 와 최저 온도 간 차이 도 0 . 2 도 이상 안 납니다 . 
 현재 까진 일평균 실내 온도 가 하루 에 0 . 1 도 씩 오르 고 있 는 것 으로 보이 는데 다음 주가 예보 된 날씨 대로 간다면 조금 빨라질 거 로 보여집니다 . 
 3 . 이 층 복도 : 22 . 8 도 56 % 하루 중 최고 온도 와 최저 온도 간 차이 도 0 . 2 도 이상 안 납니다 . 현재 까진 일평균 실내 온도 가 하루 에 0 . 1 도 씩 오르 고 있 는 것 으로 보이 는데 다음 주가 예보 된 날씨 대로 간다면 조금 빨라질 거 로 보여집니다 . 
 3 HVAC 2017 . 06 . 18 08 : 15 
 에어컨 없 는 수 치 란 걸 못 봤 군요 . . 
 음 지금 이 연중 현열 부 하 는 최고 입니다 . 태양 의 고도 가 가장 높 기 에 그렇 죠 . 물론 아 시 겠 지만 요 . 
 어제 같 은 시각 저희 집 의 냉방 에너지 투입 이 2 . 5 kwh 입니다 . 기기 의 최대 부하 로 환산 하 면 대략 6 - 7 kw 의 냉방 능력 을 쏟아부 은 결과 입니다 . 바닥 면적 200 m ^ 2 가 넓 는 큰 공간 이 라서 내심 무리 는 없 는 거 라고 생각 은 했 지만 
 위 모니터링 결과 에 비해선 조족지혈 . 
 여러 요인 이 있 겠 지만 창호 의 현열 부하 의 콘트롤 이 무척 잘 되 어 있 지 않 을까 하 는 짐작 도 해 봅니다 . 이건 제 가 주제넘 게 뭐 라 왈가왈부 할 건 아니 지만 놀랍 다 고만 하 겠 습니다 . 
 이제 곧 장마 가 오 면 잠열 부하 가 늘 겠 죠 . 잠열 부 하 는 현열 에너지 의 기본 적 으로 두 배 이 죠 . . 하지만 현열 부하 를 이 정도 에서 막 는다 ? 면 아주 작 은 에너지 로 가능 하 지 않 을까요 ? 
 올해 도 제습기 로 가실 건지요 ? 일반 제습기 는 이론 상 건구 온도 가 제습기 들어가 기 전 과 후 가 20 % 차이 가 납니다 만 . 
 이 부분 이 싫 다면 데시 칸트 휠 을 주축 으로 한 것 도 가능 은 하지만 너무 많이 갔 네요 . 가정 이 라서 . 
 지금 기계실 의 벽걸이 를 이용 한 방법 도 가능 할 것 같 습니다 . 그때 말씀 하 신 게 잘 기억 은 않 납니다만 이 정도 수치 면 
 외기 처리 를 해서 들이 는 게 충분히 가능 할 듯 합니다 . 물론 에너지 를 최소 화 한다는 가정 하 에서 요 . 
 지금 제습기 동력 정도 에서 요 . 
 암튼 올해 도 좋 은 결과 기대 합니다 . 
 에어컨 없 는 수 치 란 걸 못 봤 군요 . . 음 지금 이 연중 현열 부 하 는 최고 입니다 . 태양 의 고도 가 가장 높 기 에 그렇 죠 . 물론 아 시 겠 지만 요 . 어제 같 은 시각 저희 집 의 냉방 에너지 투입 이 2 . 5 kwh 입니다 . 기기 의 최대 부하 로 환산 하 면 대략 6 - 7 kw 의 냉방 능력 을 쏟아부 은 결과 입니다 . 바닥 면적 200 m ^ 2 가 넓 는 큰 공간 이 라서 내심 무리 는 없 는 거 라고 생각 은 했 지만 위 모니터링 결과 에 비해선 조족지혈 . 여러 요인 이 있 겠 지만 창호 의 현열 부하 의 콘트롤 이 무척 잘 되 어 있 지 않 을까 하 는 짐작 도 해 봅니다 . 이건 제 가 주제넘 게 뭐 라 왈가왈부 할 건 아니 지만 놀랍 다 고만 하 겠 습니다 . 이제 곧 장마 가 오 면 잠열 부하 가 늘 겠 죠 . 잠열 부 하 는 현열 에너지 의 기본 적 으로 두 배 이 죠 . . 하지만 현열 부하 를 이 정도 에서 막 는다 ? 면 아주 작 은 에너지 로 가능 하 지 않 을까요 ? 올해 도 제습기 로 가실 건지요 ? 일반 제습기 는 이론 상 건구 온도 가 제습기 들어가 기 전 과 후 가 20 % 차이 가 납니다 만 . 이 부분 이 싫 다면 데시 칸트 휠 을 주축 으로 한 것 도 가능 은 하지만 너무 많이 갔 네요 . 가정 이 라서 . 지금 기계실 의 벽걸이 를 이용 한 방법 도 가능 할 것 같 습니다 . 그때 말씀 하 신 게 잘 기억 은 않 납니다만 이 정도 수치 면 외기 처리 를 해서 들이 는 게 충분히 가능 할 듯 합니다 . 물론 에너지 를 최소 화 한다는 가정 하 에서 요 . 지금 제습기 동력 정도 에서 요 . 암튼 올해 도 좋 은 결과 기대 합니다 . 
 3 HVAC 2017 . 06 . 18 08 : 25 
 기죽이 는 데이터 이 네요 . 어제 부터 지금 까지 저희 거실 입니다 . 일 중 3 도 이상 . 그것 도 10 시 가 피크 입니다 . 
 이후 부하 는 물론 돈 으로 쏟아부 은 결과 입니다 . 그때 말씀 드린 복사 가 이젠 정상 운전 중 입니다 . 해서 나름 은 만족 하 곤 있 습니다 . 이 공간 에선 어찌 방법 이 없 고 이게 그나마 이 전체 를 커버 할 방법 이 니깐 요 . ... 그래서 전 에 복사 공조 가 패시브 에 않 맞 는다 ? 는 글 을 쓰 신 거 군요 . 
 맞 습니다 현열 을 위주 로 한 복사 는 람다 에 는 좀 오버 입니다 . 사실 앞서 말씀 드린 잠열 을 어찌 처리 할 건가 만 하 는 행복 한 고민 만 있 네요 . 
 오늘 은 거실 의 브라인 더 를 50 % 정도 차단 해서 볼 생각 입니다 . ... 
 기죽이 는 데이터 이 네요 . 어제 부터 지금 까지 저희 거실 입니다 . 일 중 3 도 이상 . 그것 도 10 시 가 피크 입니다 . 이후 부하 는 물론 돈 으로 쏟아부 은 결과 입니다 . 그때 말씀 드린 복사 가 이젠 정상 운전 중 입니다 . 해서 나름 은 만족 하 곤 있 습니다 . 이 공간 에선 어찌 방법 이 없 고 이게 그나마 이 전체 를 커버 할 방법 이 니깐 요 . ... 그래서 전 에 복사 공조 가 패시브 에 않 맞 는다 ? 는 글 을 쓰 신 거 군요 . 맞 습니다 현열 을 위주 로 한 복사 는 람다 에 는 좀 오버 입니다 . 사실 앞서 말씀 드린 잠열 을 어찌 처리 할 건가 만 하 는 행복 한 고민 만 있 네요 . 오늘 은 거실 의 브라인 더 를 50 % 정도 차단 해서 볼 생각 입니다 . ... 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 08 : 30 
 현열 부하 는 아직 시작 도 안 했 습니다 . ^^ 
 두 고 보 시 면 아실 겁니다 . 
 지금 은 일평균 기온 이 23 도 이쪽 저쪽 입니다 . 
 일 사 차 단과 바이패스 만 으로 충분히 통제 가 되 는 조건 이 죠 . 
 담주 에 일평균 대기 온도 가 25 도 넘 을 것 같 고요 . 
 보통 7 월 25 부터 8 월 20 일 기간 이 일 최저 기온 이 25 도 를 넘 는 열대야 기간 입니다 . 
 아직 한 달 은 기다려야 진짜 여름 이 오 는 거 죠 . 
 그 때 가 에어컨 냉방 기간 이 죠 . 
 일반 주택 에서 엄격 하 게 전체 여름 기간 을 26 도 이하 로 내리 려면 거의 3 메가와트 는 전기 를 쏟 아 부어야 한다고 보 는데요 . 
 이리 가 려면 전기료 100 만 원 은 가뿐히 넘 습니다 . 
 그래서 제 가 우리 패시브 가 여름 대응 능력 을 더 강화 해야 한다고 보 는 겁니다 . 
 현 열부 하 는 아직 시작 도 안 했 습니다 . ^^ 두 고 보 시 면 아실 겁니다 . 지금 은 일평균 기온 이 23 도 이쪽 저쪽 입니다 . 일 사 차 단과 바이패스 만 으로 충분히 통제 가 되 는 조건 이 죠 . 담주 에 일평균 대기 온도 가 25 도 넘 을 것 같 고요 . 보통 7 월 25 부터 8 월 20 일 기간 이 일 최저 기온 이 25 도 를 넘 는 열대야 기간 입니다 . 아직 한 달 은 기다려야 진짜 여름 이 오 는 거 죠 . 그 때 가 에어컨 냉방 기간 이 죠 . 일반 주택 에서 엄격 하 게 전체 여름 기간 을 26 도 이하 로 내리 려면 거의 3 메가와트 는 전기 를 쏟 아 부어야 한다고 보 는데요 . 이리 가 려면 전기료 100 만 원 은 가뿐히 넘 습니다 . 그래서 제 가 우리 패시브 가 여름 대응 능력 을 더 강화 해야 한다고 보 는 겁니다 . 
 3 HVAC 2017 . 06 . 18 08 : 37 
 람다 나 그때 가 에어컨 기간 인 거 죠 ? 
 우리 사무실 은 난방 끝 나 면 냉방 입니다 . 집 은 좀 기간 이 있 죠 no heat no cool 기간 두 달 남짓 . 
 람다 같 은 건 축물 이 많 아 지 면 큰일 나 겠 네요 . 
 제 직종 은 뭐 환기 랑 외 조기 플랜 정도 나 짤까 ? 
 기기 용량 도 확 줄 거 고 매출 도 . 줄 겠 네요 . ㅋ 
 람다 나 그때 가 에어컨 기간 인 거 죠 ? 우리 사무실 은 난방 끝 나 면 냉방 입니다 . 집 은 좀 기간 이 있 죠 no heat no cool 기간 두 달 남짓 . 람다 같 은 건 축물 이 많 아 지 면 큰일 나 겠 네요 . 제 직종 은 뭐 환기 랑 외 조기 플랜 정도 나 짤까 ? 기기 용량 도 확 줄 거 고 매출 도 . 줄 겠 네요 . ㅋ 
 3 HVAC 2017 . 06 . 18 08 : 39 
 일 평균 온도 는 하 지 지나 장마 지 나 야 될 겁니다 . 
 일평균 25 넘 는 기간 이 생각 보다 짧 습니다 . 
 왠만 한 데 는 피크 를 못 견디 니 벌써 부터 냉방 을 하 는 거 죠 . 또 미세먼지 때문 에 창 을 못 여 니 부하 는 더 올라가 구요 . 작년 우리 집 은 이맘때 에어컨 안 틀 었 습니다 만 창문 안 열 기 로 한 후 는 도무지 방법 이 없 습니다 . 
 어제 날씨 에 창 다 닫 고 
 오전 환기 프리 쿨링 만 으로 23 도 피크 란 건 도무지 
 공조 디자이너 는 아무 도 안 믿 을 겁니다 . 
 일평균 온도 는 하 지 지나 장마 지 나 야 될 겁니다 . 일평균 25 넘 는 기간 이 생각 보다 짧 습니다 . 왠만 한 데 는 피크 를 못 견디 니 벌써 부터 냉방 을 하 는 거 죠 . 또 미세먼지 때문 에 창 을 못 여 니 부하 는 더 올라가 구요 . 작년 우리 집 은 이맘때 에어컨 안 틀 었 습니다 만 창문 안 열 기 로 한 후 는 도무지 방법 이 없 습니다 . 어제 날씨 에 창 다 닫 고 오전 환기 프리 쿨링 만 으로 23 도 피크 란 건 도무지 공조 디자이너 는 아무 도 안 믿 을 겁니다 . 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 08 : 43 
 실제 데 이타 를 보 시 면 합니다 . 
 생각 하 시 는 것 과 차이 가 있 을 수 있 습니다 . 
 작년 에 일평균 기온 이 25 도 넘 는 기간 이 53 일 이 었 습니다 . 
 여기 보 시 면 기후 분석 데이 타가 있 습니다 . 
 3 HVAC 2017 . 06 . 18 08 : 48 
 50 일 이 냉방 기간 이 면 짧 은 겁니다 . 
 일반 사무실 경제 성 검토 는 90 일 입니다 . 
 집 은 차이 가 있 지만 창 닫 으면 90 가까워질 수 밬엔 없 음다 . 
 설명 감사 드립니다 . 제 가 보 고서 쓸 게 있 어서 한동안 
 잠수 타 고 오 겠 습니다 . 
 50 일 이 냉방 기간 이 면 짧 은 겁니다 . 일반 사무실 경제 성 검토 는 90 일 입니다 . 집 은 차이 가 있 지만 창 닫 으면 90 가까워질 수 밬엔 없 음다 . 설명 감사 드립니다 . 제 가 보 고서 쓸 게 있 어서 한동안 잠수 타 고 오 겠 습니다 . 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 13 : 48 
 오늘 세 종시 에 첫 폭염 주의보 가 내려졌 는데요 . 
 대기 온도 가 33 도 넘 을 거 로 예보 되 어 있 습니다 . 
 좀 전 에 강아지 랑 산책 갔 다가 기어들어왔 어요 . 
 쪄 죽 는 줄 알 았 네요 . 
 이따 오후 3 시 에 실내 온도 피크 값 한 번 보 겠 습니다 . 
 오늘 세 종시 에 첫 폭염 주의보 가 내려졌 는데요 . 대기 온도 가 33 도 넘 을 거 로 예보 되 어 있 습니다 . 좀 전 에 강아지 랑 산책 갔 다가 기어들어왔 어요 . 쪄 죽 는 줄 알 았 네요 . 이따 오후 3 시 에 실내 온도 피크 값 한 번 보 겠 습니다 . 
 3 HVAC 2017 . 06 . 18 14 : 48 
 망치 였 나요 이름 이 ? 
 책 보 기 지겨워서 잠시 인터넷 중 입니다 . 
 날 은 덥 지만 축 냉 효과 로 어제 보단 좀 더 내려간 실내 라서 살 만 은 하 네요 . 
 환기 장치 달 고 나 니 공조 비용 이 상승 하 고 
 뭐 전기 안 쓰 고 는 방법 이 없 어 보 입니다 . ㅋ 
 이따 람다 세 시 보 러 들르 겠 슴다 . 
 망치 였 나요 이름 이 ? 책 보 기 지겨워서 잠시 인터넷 중 입니다 . 날 은 덥 지만 축 냉 효과 로 어제 보단 좀 더 내려간 실내 라서 살 만 은 하 네요 . 환기 장치 달 고 나 니 공조 비용 이 상승 하 고 뭐 전기 안 쓰 고 는 방법 이 없 어 보 입니다 . ㅋ 이따 람다 세 시 보 러 들르 겠 슴다 . 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 15 : 06 
 2017 년 6 월 18 일 15 : 00 현재 값 입니다 . 
 대기 조건 : 33 . 7 ℃, 23 RH % 
 실내 조건 
 환기 강도 : 0 . 4 / h 
 습 강도 : 0 . 42 g / ㎥. h ( 4 . 37 kg / day ) 
 1 층 거실 : 22 . 9 ℃, 58 RH % 
 2017 년 6 월 18 일 15 : 00 현재 값 입니다 . 대기 조건 : 33 . 7 ℃, 23 RH % 실내 조건 환기 강도 : 0 . 4 / h 습 강도 : 0 . 42 g / ㎥. h ( 4 . 37 kg / day ) 1 층 거실 : 22 . 9 ℃, 58 RH % 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 15 : 07 
 1 층 안방 : 22 . 8 ℃, 58 RH % 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 15 : 08 
 2 층 복도 : 23 . 0 ℃, 56 RH % 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 15 : 18 
 강아지 이름 은 ' 두부 ' 입니다 . 
 뭔가 불만 이 있 긴 한데 지금 쥔 한테 앵 길 타이밍 인지 재 고 있 는 중 . .. 
 강아지 이름 은 ' 두부 ' 입니다 . 뭔가 불만 이 있 긴 한데 지금 쥔 한테 앵 길 타이밍 인지 재 고 있 는 중 . .. 
 1 너부리 2017 . 06 . 18 15 : 59 
 미리미리 집 을 축 냉 시켜 두 셔서 온도 가 23 도 이하 이 신 건가요 . .? 6 월 달 들어서 서 집 온도 를 낮춰 보 려 해도 거의 안 낮춰 지 더라구요 . 
 저희 집 은 어제 밤 바이패스 환기 풀 로 돌려도 온도 는 층 마다 조금 다르 지만 고작 0 . 3 ~ 5 도 정도 떨어지 던데 . . 23 도 이 하 면 엄청나 네요 . . 
 아침 엔 123 층 평균 이 24 . 4 도 3 시경 25 도 
 며칠 전 EVB 를 달 고 나선 확실히 낮 에 온도 가 안 오르 네요 . 
 미리미리 집 을 축 냉 시켜 두 셔서 온도 가 23 도 이하 이 신 건가요 . .? 6 월 달 들어서 서 집 온도 를 낮춰 보 려 해도 거의 안 낮춰 지 더라구요 . 저희 집 은 어제 밤 바이패스 환기 풀 로 돌려도 온도 는 층 마다 조금 다르 지만 고작 0 . 3 ~ 5 도 정도 떨어지 던데 . . 23 도 이 하 면 엄청나 네요 . . 아침 엔 123 층 평균 이 24 . 4 도 3 시경 25 도 며칠 전 EVB 를 달 고 나선 확실히 낮 에 온도 가 안 오르 네요 . 
 3 권 희 범 2017 . 06 . 18 16 : 27 
 이름 이 두부 였 군요 . 
 얼마 전 에 근처 현장 에 들렀 다가 밖 에서 두부 만 보 고 왔 습니다 . 
 그나저나 현 열부 하 고 뭐 시고 간 에 우리 짱구 나 두부 나 개 팔자 는 똑같 네요 . ㅎ 
 이름 이 두부 였 군요 . 얼마 전 에 근처 현장 에 들렀 다가 밖 에서 두부 만 보 고 왔 습니다 . 그나저나 현 열부 하 고 뭐 시고 간 에 우리 짱구 나 두부 나 개 팔자 는 똑같 네요 . ㅎ 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 16 : 33 
 중량 구조 가 가지 는 일반 적 인 특징 이 라 봅니다 . 
 디테일 차 에 따른 정도 의 차이 가 있 는 거 죠 . 
 너부리 님 집 과 제집 의 냉방 부하 값 이 같 지 않 을 수 도 있 겠 죠 . 
 이게 올해 만 그런 게 아니 고 해서 저 는 앞 으로 온도 패턴 어찌 갈 건지 예측 을 할 수 있 는 상태 입니다 . 
 현 상황 에 대한 정확 한 원인 이나 그 값 은 짐작 하 는 바 는 있 지만 일 도 양단 할 수 없 는 문제 라 제 가 할 수 있 는 가장 정확 한 답 은 아직 은 ' 모른다 ' 일 것 입니다 . 
 실은 알 고 싶 어서 규명 하 려고 노력 중 입니다 . 
 다만 , 오해 하 시 면 안 되 는 게 요 . 
 이게 절대 대단 한 성능 이 아니 라는 겁니다 . 
 람다 는 겨우 한 다리 걸친 정도 일 뿐 이 지 대단 하 다 . 
 이럴 상황 아니 라는 거 죠 . 
 람다 보다 여름 대응 에 월등히 뛰어난 집들이 수태 나오 리라 봅니다 . 
 빨리 쏟아지 라고 이러 고 굿 을 하 고 있 는 거 고요 . 
 너부리 님 중량 구조 가 가지 는 일반 적 인 특징 이 라 봅니다 . 디테일 차 에 따른 정도 의 차이 가 있 는 거 죠 . 너부리 님 집 과 제집 의 냉방 부하 값 이 같 지 않 을 수 도 있 겠 죠 . 이게 올해 만 그런 게 아니 고 해서 저 는 앞 으로 온도 패턴 어찌 갈 건지 예측 을 할 수 있 는 상태 입니다 . 현 상황 에 대한 정확 한 원인 이나 그 값 은 짐작 하 는 바 는 있 지만 일 도 양단 할 수 없 는 문제 라 제 가 할 수 있 는 가장 정확 한 답 은 아직 은 ' 모른다 ' 일 것 입니다 . 실은 알 고 싶 어서 규명 하 려고 노력 중 입니다 . 다만 , 오해 하 시 면 안 되 는 게 요 . 이게 절대 대단 한 성능 이 아니 라는 겁니다 . 람다 는 겨우 한 다리 걸친 정도 일 뿐 이 지 대단 하 다 . 이럴 상황 아니 라는 거 죠 . 람다 보다 여름 대응 에 월등히 뛰어난 집들이 수태 나오 리라 봅니다 . 빨리 쏟아지 라고 이러 고 굿 을 하 고 있 는 거 고요 . 
 5 ifree 2017 . 06 . 18 17 : 00 
 권희 범 님 두부 만 보 고 가 셨 군요 . 
 뭐 어떨 때 는 개 팔자 가 저 보다 낫 다는 생각 이 들 때 도 있 어요 . 
 권희 범 님 두부 만 보 고 가 셨 군요 . 뭐 어떨 때 는 개 팔자 가 저 보다 낫 다는 생각 이 들 때 도 있 어요 . 
 1 아파트 단 열 2017 . 06 . 18 17 : 22 
 훌륭 한 수치 입니다 손 선생 님 ~ 
 ( 마치 극지방 사람 이 갑자기 열대 에 온 것 처럼 요 . ) 
 만일 제 가 정부 관계 부처 에 있 거나 국회의원 이 라면 세법 개정 등 의 절차 를 거쳐 
 패시브 하우스 는 신 축시 등 / 취득세 면제 , 보유 세 감면 +/- 양도세 1 회 면제 / 감면 혜택 을 부여 하 고 
 고 에너지 사용 건축 믈 에 는 에너지 사용량 에 따라 보유 세 를 누진 부과 하 고 양도세 를 중과 하 여 
 점차 적 으로 저 에너지 사용 건축물 신축 을 유도 하 고 기존 건축물 은 리모 델 링 을 통하 여 
 에너지 사용량 을 줄여 나 가 탄소 배출 감소 , 지구 온난 화 감소 의 효과 를 노리 겠 습니다 . 
 에너지 사용 이 줄 고 태양광 이용 이 늘 면 당연히 발전 필요량 이 줄 어 원전 수요 도 줄어들 것 같 습니다 . 
 따로 국내 세원 이 투자 되 지 않 아도 자동차 회사 에서 저 에너지 차량 개발 에 열 을 올리 는 현실 에 
 쓸데없이 외국 하이브리드 차 에 보조금 지급 하 여 판매 를 장려 하 는 것 보다 
 저 에너지 건축물 신축 에 이러 한 비용 이 투자 된다면 장기 적 으로 더 큰 절감 효과 가 있 지 않 을까 합니다 . 
 물론 국내 에 이러 한 건축 기술 을 구현 할 인프라 가 먼저 구성 되 어야 하 겠 지요 ~ 
 ( ㅋ 마음 같 아서 는 지구 환경 개선 을 위하 여 국내 건축사 면허 를 일시 에 모두 취소 시키 고 저 에너지 건축물 의 디테일 을 구현 할 수 있 는 분 만 면허 를 새로 부여 하 여 신축 / 리모 델 링 을 하 시 도록 하 고 싶 군요 . ) 
 3 HVAC 2017 . 06 . 18 17 : 25 
 람다 보다 나 은 집 이 나온다 . 
 에어컨 메이커 는 다 굺겠네요 ㅋ 
 언젠간 파 시 겠 죠 . 
 너부리 님 외부 차양 을 하 셨 군요 . 좋 은 선택 ! 
 람다 완 좀 다루 겠 습니다 먀 그래도 
 굿 초이스 하 십 겁니다 . 
 아파트 도 외부 차양 하 고 싶 은데요 . 
 제 집 은 처마 가 무지 커서 남향 부 하 는 
 그런저런 내부 브라 인더 로 커버 되 건만 
 서향 은 하 지 전후 한 달 은 죽음 이 네요 . 
 너부리 님 쓰 신 차양 여쭤 도 될까요 ? 
 람다 보다 나 은 집 이 나온다 . 에어컨 메이커 는 다 굺겠네요 ㅋ 언젠간 파 시 겠 죠 . 너부리 님 외부 차양 을 하 셨 군요 . 좋 은 선택 ! 람다 완 좀 다루 겠 습니다 먀 그래도 굿 초이스 하 십 겁니다 . 아파트 도 외부 차양 하 고 싶 은데요 . 제 집 은 처마 가 무지 커서 남향 부 하 는 그런저런 내부 브라 인더 로 커버 되 건만 서향 은 하 지 전후 한 달 은 죽음 이 네요 . 너부리 님 쓰 신 차양 여쭤 도 될까요 ? 
 1 너부리 2017 . 06 . 18 20 : 19 
 HVAC 님 성진 제품 으로 설치 했 습니다 . 
 외부 마감 시 해당 위치 에 배선 뽑 고 마감 해 놔서 생각 보다 깔끔 하 게 나왔 네요 . . 
 2 , 530 , 927 명 전체 방문자