그리고 , 실외 공기 의 온도 ( To ) 를 미리 결정 된 영상 의 제 2 온도 ( T 2 ) 와 비교 ( S 6100 ) 하 여 , 실외 공기 의 온도 ( To ) 가 미리 결정 된 영상 의 제 2 온도 ( T 2 ) 보다 낮 은 경우 에 는 보일러 ( 700 ) 를 운전 시키 지 않 더라도 보일러 ( 700 ) 의 동파 를 방지 하 기 위하 여 바닥 난방 을 위하 여 하이드로 유닛 ( H ) 및 방열 난 방부 를 순환 하 는 물 을 보일러 ( 700 ) 를 경유 ( S 7100 ) 시킨다 . 그러나 , 실외 공기 의 온도 ( To ) 가 미리 결정 된 영상 의 제 2 온도 ( T 2 ) 보다 높 은 경우 에 는 보일러 ( 700 ) 의 동파 위험 이 없 으므로 , 바닥 난방 을 위하 여 하이드로 유닛 ( H ) 및 방열 난 방부 를 순환 하 는 물 을 보일러 ( 700 ) 를 경유 하 지 않 아도 된다 ( S 7200 ) .