전기 야사 ( 野史 ) ~ 14 ◈ 천공기 가 . . ◈ 2017 년 4 월 1 일 만우절 . . 비 가 꾸물꾸물 되 던 날 긴급 콜 이 왔 습니다 . 고등학교 건물 증축 으로 인한 지질 조 사 차 천 공기 작업 도중 에 지하 에 매설 되 어 있 던 특고 압 전선로 를 건드려 펑 ! 하 는 소리 와 함께 정전 이 되 었 다는 . . 깊이 가 어느 정도 되 었 는가 라는 물음 에 작업자 는 1 . 2 m 정도 라고 하 였 습니다 . 현장 은 차 가 들 어 갈 수 없 는 곳 으로 50 ton 크레인 으로 소형 포크 레인 을 투입 하 여 일단 땅 을 팠 습니다 . 깊이 불과 30 ㎝ 지점 에서 지중 전선관 이 보였 습니다 . 헐 ~ 참고 로 특고 압 지중 전선관 은 중량물 이 다니 는 곳 1 . 2 m 중량물 이 없 는 곳 0 . 6 m 이상 의 깊이 에 매설 하 여야 하 고 반듯이 위험 표시 를 하 게 되 어 있 습니다 만 이 현장 은 더구나 학교 임 에 도 불구 하 고 . .▲ 지중전 선관 ▲ 여러 지중 전선관 들 ▲ 여러 지중 전선관 들 ▲ 여러 지중 전선관 들 ▲ 사고 난 전선관 확인 ▲ 사고 난 전선 확인 ▲ 특고 압 전선 확인 ▲ ELP 관 에 천공기 구멍 이 빗방울 은 떨어지 고 . . 우선 작업 방법 에 대해 논의 하 였 습니다 . 1 . 특고 선 전체 를 교체 하 기 에 는 기존 전선관 재 사용 이 가능 할지 도 의문 이 고 한 가닥 길이 가 약 160 m 나 된다 . 2 . 맨 홀 은 사용 하 여 중간 접속 하 는 방법 인데요 , 중간 접속 을 하 되 맨홀 사용 은 하 지 말 것 을 건의 했 습니다 . 감독관 은 당연히 의문 을 가집니다 . 이유 는 이렇 습니다 . 맨 홀 을 사용 하 게 되 면 접속 할 전선 여유 도 없 을 뿐 더러 맨홀 에 물 이 차 는 것 은 불 보 듯 뻔한 일 입니다 . ▲ 기설 특고 압 전 로 맨 홀 50 m 떨어진 기설 맨 홀 두 껑 을 열 어 확인 시켜 주 니 의문 이 풀렸 습니다 . 해서 제 가 제안 한 방법 은 이렇 습니다 . 맨 홀 없이 중간 접속 을 하 여 복구 한 후 교실 증축 작업 시 재 시공 을 하 라고 하 였 습니다 . 문제 는 직선 접속 제 가 없 다는 사실 이 고 또 하나 는 날씨 가 관건 이 었 습니다 . 이때 가 토요일 오후 3 시 경 . . 직선 접속 제 는 다행히 포항 에서 긴급 공수 하 기 로 되 었 고 문제 는 날씨 였 습니다 . ▲ 비닐 로 전선 방수 우선 전선 이 비 에 젖 지 않 도록 단단히 하 고 주위 에 웅덩이 를 두 개 정도 만들 어 두 었 습니다 . 비 가 올 것 에 대한 대비 였 지요 . 4 월 2 일 ( 일 ) 다음 날 아침 다행히 비 는 오 지 않 았 지만 낮 12 시 경 에 비 예보 가 있 었 습니다 . 하 여 서둘러서 . .▲ 책임 분기점 분리 ▲ 특고 선 인출 작업 ▲ 특고 선 인출 작업 ▲ Damage 입 은 또 다른 특고 전선 ▲ Damage 입 은 또 다른 특고 전선 전선 은 세 가닥 중 에 두 가닥 만 작업 하 기 로 하 고 직선 접속 작업 을 합니다 . ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 1 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 2 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 3 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 4 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 5 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 6 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 7 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 8 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 9 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 10 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 11 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 12 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 13 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 14 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 15 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 16 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 17 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 18 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 19 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 20 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 21 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 22 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 23 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 24 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 25 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 26 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 27 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 28 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 29 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 30 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 31 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 32 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 33 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 34 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 35 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 36 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 37 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 38 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 39 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 40 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 41 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 42 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 43 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 44 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 45 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 46 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 47 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 48 직선 접속 후 Hot Tube 을 덧 쒸 우고 재차 ELP 관 을 사용 하 여 특고 전선 을 보호 하 고 방수 목적 으로 Foam 을 사용 하 였 습니다 . ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 49 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 50 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 51 ▲ 직선 접속 작업 과정 ~ 52 작업 시작 4 시간 만 에 끝 이 났 지만 저압 측 이 걱정 되 었 습니다 . 한전 전원 을 투입 하 고 ACB 를 확인 하 였 더니 ACB 에서 연기 가 피 어 올랐 습니다 . ACB 내부 조작 회로 의 절연 파괴 로 인한 사고 로 보여 집니다 . ▲ 문제 의 ACB ▲ ACB 조작 단자 ACB 의 조작 회로 를 분리 시키 고 수동 Charge 를 하 여 일단 전원 투입 을 하 였 고 후 에 ACB 를 교체 하 기 로 한 예 가 되 겠 습니다 . ( 1 개월 후 ACB 교체 작업 ) 지중 전선관 작업 시 에 는 고 저압 에 관계없이 위험 표시 지로 표식 을 반듯이 하 여야 하 고 살 얼음 걷 듯이 작업자 가 조심 할 수 밖 에 없 습니다 . 복구 작업 을 마친 후 직선 접속 한 곳 으로 돌아와 혹시나 하 는 마음 에서 땅 에 귀 를 기울여 소음 이 나 는지 재차 확인 하 였 습니다 . 전기 가 샌다 고 그러 지요 . 접속 부 에 문제 가 있 으면 소음 이 발생 합니다 . 그나마 당시 작업자 가 다치 지 않 았 음 을 위안 으로 삼 을 수 밖에 요 . 안 전제 1 입니다 . .( 글 : 무 루 ) 來者 님 ! 부디 살펴 가 는 인생길 되 십시오 .