도 1 및 도 2 에 도시 된 보일러 동체 ( 12 ) 의 워터 쉘 ( 17 ) 에 보일러 작동 에 필요 한 유체 , 바람직 하 기 론 물 ( water ) 이 적절 한 레벨 로 채워진 상태 에서 , 보일러 가 운전 ( 시험 운전 또는 정상 운전 모두 를 포함 ) 되 면 점 화 장치 ( 점 화 장치 는 보일러 시스템 에서 주지 관용 의 기술 임 ) 가 작동 되 어 버너 ( 18 ) 가 점 화 된다 . 이때 , 송풍기 ( 22 ) 의 초기 설정 된 속도 로 회전 되 고 , 점 화 장치 의 작동 에 의하 여 버너 ( 18 ) 의 노즐 ( 20 ) 로부터 는 불꽃 이 제공 된다 . 상기 버너 ( 18 ) 로부터 발생 되 는 불꽃 이 연소 공간 ( 15 ) 에서 연소 되 면 보일러 동체 ( 12 ) 의 노통 ( 14 ) 에 채워진 연소 완결 가스 , 즉 , 배기가스 는 연관 ( 16 ) , 프리 히터 ( 24 ) , 절탄기 ( 26 ) 및 연도 ( 28 ) 의 경로 를 통하 여 외부 로 배출 된다 .