또한 , ICV 밸브 ( 118 a ／ b ) 의 자동 전환 은 , 발전 플랜트 ( 100 b ) 의 정지 중 에 행하 는 것 이 바람직 하 지만 , 그 밖 의 타이밍 에 행해도 되 고 , 예 를 들 면 , 초기 부하 히트 소크 도중 에 행해도 된다 . 단 , 이 경우 에 는 , 양 ICV 밸브 ( 118 a ／ b ) 가 교체 되 는 과정 에서 30 MW 의 발전기 MW 를 유지 하 는 보상 제어 를 도입 할 필요 가 있 다 . 이 보상 제어 는 복잡 하 므로 , 제 어 회로 의 간소화 가 요망 될 경우 에 는 , ICV 밸브 ( 118 a ／ b ) 의 자동 전환 은 , 발전 플랜트 ( 100 b ) 의 정지 중 에 행하 는 것 이 바람직 하 다 .