상술 한 바 와 달리 , 제어기 ( 800 ) 는 복수 개 의 모드 들 로 팬 모듈 ( 630 ) 및 배기 유닛 ( 660 ) 을 더 제어 가능 하 다 . 제어기 ( 800 ) 는 일반 모드 , 진찰 모드 , 그리고 소독 모드 로 팬 모듈 ( 630 ) 및 배기 유닛 ( 660 ) 을 제어 가능 하 다 . 일반 모드 는 격리 공간 ( 210 ) 에 환자 가 단독 입실 된 상태 의 모드 이 다 . 일반 모드 에 는 격리 공간 ( 210 ) 을 제 1 분위기 로 제어 할 수 있 다 . 진찰 모드 는 격리 공간 ( 210 ) 에 환자 와 의료진 이 함께 입실 된 상태 의 모드 이 다 . 진찰 모드 에 는 격리 공간 ( 210 ) 을 제 2 분위기 로 제어 할 수 있 다 . 소독 모드 는 격리 공간 ( 210 ) 에 환자 가 퇴실 된 상태 에서 격리 공간 ( 210 ) 을 세정 하 는 모드 이 다 . 소독 모드 는 순차 적 으로 진행 되 는 1 차 모드 및 2 차 모드 를 포함 한다 . 1 차 모드 에 는 격리 공간 ( 210 ) 에 음압 을 형성 하 고 , 2 차 모드 에 는 격리 공간 ( 210 ) 에 양 압 을 형성 한다 . 1 차 모드 에 는 격리 공간 ( 210 ) 을 제 1 분위기 로 형성 하 여 격리 공간 ( 210 ) 에 잔류 된 오염 분위기 를 배기 할 수 있 다 . 2 차 모드 에 는 격리 공간 ( 210 ) 을 청정 에어 로 채울 수 있 다 . 1 차 모드 , 일반 모드 , 그리고 진찰 모드 에 는 급기 라인 ( 650 ) 으로부터 에어 보충 이 차단 된 반면 , 2 차 모드 에 는 급기 라인 ( 650 ) 으로부터 필터 모듈 ( 640 ) 에 에어 가 보충 된다 . 일 예 에 의하 면 , 제 1 분위기 는 - 0 . 1 mmAq 를 포함 하 고 , 제 2 분위기 는 - 0 . 25 mmAq 를 포함 할 수 있 다 . 2 차 모드 에 는 격리 공간 ( 210 ) 을 0 . 5 mmAq 로 형성 할 수 있 다 .