상기 자동 원격 검침 은 기본 적 으로 검침 서버 에서 의 명령 을 CDMA ( Code Division Multiple Access : 코드 [ 부호 ] 분할 다중 방식 ) 무선 모뎀 또는 HFC ( Hybrid - Fiber Coaxial : 광동축 혼합망 ) 유선 모뎀 을 통하 여 DCU ( Data Concentrator Unit ) ( 50 ) 의 검침 명령 에 효율 적 으로 대응 하 기 위하 여 검침 제 어 명령 , 검침 명령 , 계량기 로부터 계량 값 을 읽 어 오 는 계량기 ( 전력량계 ) ( 80 ) 와 의 통신 인터페이스 모듈 ( 70 ) 을 이용 하 여 검침 제 어 장치 로부터 검침 명령 을 개개 의 계량기 별 로 검침 데이터 를 읽 지 않 고 DCU ( 50 ) 에서 관리 하 는 모든 계량기 검침 데이터 인터페이스 모듈 에 검침 명령 을 동시 에 송신 하 는 Broadcasting 명령 을 보낸다 . 그러면 계량기 통신 인터페이스 모듈 ( 70 ) 에서 검침 정보 를 계량기 와 연결 된 검침 데이터 통신 모듈 PLC ( Power Line Carrier ) 또는 무선 ( Zigbee , 400 MHz RF ) 통신 을 이용 하 여 계량기 에 대한 검침 명령 이 전송 되 면 통신 이 이루어지 는 모든 계량기 ( 80 ) 는 DCU ( 50 ) 에서 요구 한 검침 에 관련 된 내용 을 계량기 의 통신 인터페이스 모듈 ( 70 ) 이 검침 정보 를 해석 하 여 계량기 와 의 IR 통신 ( 72 ) 을 하 여 계량기 정보 및 검침 에 관련 된 데이터 를 읽 어 통신 인터페이스 모듈 ( 70 ) 에 검침 관련 된 정보 를 미리 계량기 ( 80 ) 가 제공 하 는 유효 전력량 , 무효 전력량 , 누적 최대 수요 전력 , 역률 , LP ( Load Profile ) 등 의 데이터 를 추출 하 여 기억 하 고 있 게 된다 . 그러 다가 DCU ( 50 ) 의 개별 Polling 명령 에 의해서 검침 데이터 를 수집 하 는 방법 으로 검침 을 효율 적 으로 수행 할 수 있 는 것 이 다 . 이때 사용 하 는 PLC 네트워크 또는 지그 비 ( Zigbee ) 를 구성 하 는 장치 에서 는 계량기 의 통신 인터페이스 모듈 에 관련 된 MAC ( Media Access Control ) Address 와 계량기 ID 를 기억 하 고 있 어야 한다 .