d 축 비례 적분 제어기 ( 24 d ) 후 에 기준 전압 을 가산 ( 가산기 ( 25 ) 에 의한 가산 ) 하 는 것 은 , 시스템 전압 의 정격 진폭 치 를 가산 하 는 것 을 의미 한다 . 이 와 이 에 이어지 는 dq 역변환 은 연계 점 전압 Vs 의 위상 과 동기 화 된 기준 사인파 를 가산 하 는 것 과 동일 하 다 . dq 역변환 에 사용 되 는 위상 은 연계 점 전압 Vs 를 입력 받 는 PLL 제어기 ( 31 ) 에 의해 계산 된다 . 마지막 으로 , dq 변 환부 ( 26 ) 로부터 출력 되 는 3 상 전압 지령 치 Vref 가 PWM 게이트 신호작 성부 ( 30 ) 에 의해 PWM 변조 되 어 게이트 신호 Gate 를 생성 하 여 인버터 를 구동 시킨다 .