또한 , 상기 c ) 단계 는 , 상기 상태 정보 의 조건 별 사 활선 판단 결과 중 적어도 하나 가 사선 으로 확인 되 더라도 , 상기 LPS 의 자 가 진단 결과 이상 이 발생 되 어 상기 LPS 가 정상 동작 이 아닌 것 으로 판정 되 면 상기 전력 케이블 을 활선 으로 최종 판정 하 는 단계 ; 및 상기 전력 케이블 의 최종 활선 판정 정보 를 상기 보호 계전기 로 전달 하 여 상기 재폐 로 동작 을 차단 하 는 재폐 로 블록 ( Block ) 동작 으로 제어 하 는 단계 를 포함 할 수 있 다 .