도 2 를 참조 하 면 , 가스 난방기 ( 10 ) 는 압력 스위치 ( S ) 를 구비 할 수 있 다 . 압력 스위치 ( S ) 는 유도 팬 ( 70 ) 의 전단 에 위치 할 수 있 다 . 압력 스위치 ( S ) 는 버너 ( 40 ) 에 공급 되 는 흡기 ( IA ) 의 압력 ( P 1 ) 과 유도 팬 ( 70 ) 의 전단 의 압력 ( P 2 ) 의 차이 에 따라 전기 접점 을 개폐 할 수 있 다 . 즉 , 흡기 ( IA ) 의 압력 ( P 1 ) 과 유도 팬 ( 70 ) 의 전단 의 압력 ( P 2 ) 의 차이 가 기준 값 이상 이 되 면 압력 스위치 ( S ) 가 ON 되 고 , 상기 차이 가 상기 기준 값 미만 이 되 면 압력 스위치 ( S ) 가 OFF 될 수 있 다 .