우선 , 냉방 운전 에 대하 여 설명 한다 . 냉방 운전 시 는 , 모든 열 원 유닛 ( 2 a ~ 2 c ) 에 있 어서 , 사방 전환 밸브 ( 23 a ~ 23 c ) 가 도 1 의 실선 으로 도시 되 는 상태 , 즉 각 압축 기구 ( 21 a ~ 21 c ) 의 토출 측 이 열 원 측 열 교환기 ( 24 a ~ 24 c ) 의 가스 측 에 접속 되 고 , 또한 각 압축 기구 ( 21 a ~ 21 c ) 의 흡입 측 이 냉매 가스 연락 배관 ( 5 ) 을 통하 여 이용 측 열 교환기 ( 32 a , 32 b , … ) 의 가스 측 에 접속 된 상태 로 되 어 있 다 . 또한 , 액 측 폐쇄 밸브 ( 25 a ~ 25 c ) , 가스 측 폐쇄 밸브 ( 26 a ~ 26 c ) 는 열림 으로 되 고 , 이용 측 팽창 밸브 ( 31 a , 31 b , … ) 는 냉매 를 감압 하 도록 개도 ( 開 度 ) 조절 되 어 있 다 .