도 4 는 상술 한 방법 으로 테이프 ( 140 ) 를 부착 한 유체 저장 탱크 ( 200 ) 를 도시 한 도면 으로 , 테이프 ( 140 ) 의 부착 이 완료 되 면 공기 또는 질소 등 의 시험 기체 를 유체 저장 탱크 ( 200 ) 에 주입 하 여 시험 압력 ( 설계 압력 의 1 . 25 배 ) 의 50 % 로 압력 이 상승 할 때 까지 저장 탱크 를 가압 한 후 , 10 분 간격 으로 약 10 % 씩 증 압 하 며 검사 하 는 방법 이 다 .