경찰 , ' 고 양 온수관 사고 ' 관련 , 한국지역난방공사 · 삼성 중공업 등 17 명 입건 
 ' 고 양 백 석역 온수관 파열 사고 ' 는 27 년 전 이뤄진 부실 공사 가 원인 으로 밝혀졌으며 , 누수 가 된 뒤 메인 밸브 차단 이 늦 어 지 면서 피해 가 커진 것 으로 나타났 다 . 
 일산 동부 경찰서 는 업무상 과실 치 사상 및 과실 교통 방해 혐의 로 한국지역난방공사 고양 지사장 A ( 54 ) 씨 와 1991 년 당시 난방 공사 본사 공사 부장 B ( 64 · 퇴직 ) 씨 등 난방 공사 관계자 총 9 명 을 불 구속 입건 , 기소 의견 으로 사건 을 검찰 에 송치 했 다고 18 일 밝혔 다 . 
 경찰 은 또 당시 시공 업체 인 삼성 중공업 소속 현장 소장 이 던 C ( 70 ) 씨 와 공사 하청 업체 현장 소장 D ( 64 ) 씨 등 총 8 명 을 같 은 혐의 로 불 구속 입건 해 , 마찬가지 로 기소 의견 으로 검찰 에 송치 했 다 . 
 지난해 12 월 4 일 오후 8 시 35 분 께 고양시 일산 동구 백석역 인근 도로 에서 열 수송관 이 파열 되 는 사고 가 났 다 . 
 1 명 이 숨지 고 50 여 명 이 다친 사고 로 인근 도로 에서 차량 에 타 고 있 던 송 모 ( 69 ) 씨 가 화상 으로 숨졌 다 . 송 씨 를 포함 해 55 명 의 인명 피해 와 74 건 의 재산 피해 가 난방 공사 측 에 접수 됐 다 . 
 한국지역난방공사 통제 실 관리 책임자 등 은 사고 직후 위기 대응 메뉴 얼 에 따라 즉각 조치 해 2 차 사고 를 방지 해야 함 에 도 메인 밸브 차단 을 1 시간 여 지나 서 하 는 등 초동 조치 를 부실 하 게 해 피해 를 키운 혐의 를 받 고 있 다 . 
 또 이 들 은 평소 수준 의 절반 이하 로 떨어진 압력 수치 로 미뤄 긴급 상황 임 을 충분히 알 수 있 었 음 에 도 , 단순히 온수 사용량 이 늘어난 것 으로 만 짐작 하 고 오히려 압력 을 높이 는 조처 를 한 것 으로 조사 됐 다 . 
 특히 사고 지역 은 열 배관 에 대한 누수 감 지선 이 단락 돼 중점 관리 구간 으로 점검 기준 을 강화 해야 함 에 도 평상시 형식 적 으로 만 점검 해 온 것 으로 드러났 다 . 
 안전 점검 을 담당 한 하청 업체 의 직원 들 은 사고 당일 현장 에서 육안 으로 진행 했어야 하 는 점검 작업 을 하 지 않 은 혐의 를 받 고 있 다 . 
 이번 사고 의 직접 적 인 원인 은 국립 과학 수사 연구원 이 감정 한 결과 1991 년 배관 공사 때 용접 이 불량 하 게 이뤄졌 고 , 장기간 에 걸친 내부 변동 압력 에 의해 용접 된 배관 조각 이 분리 된 탓 으로 확인 됐 다 . 
 응집력 이 집중 되 는 용접 부위 에 V 형 으로 맞대 기 작업 을 하 는 이른바 ' 개선 작업 ' 을 해야 함 에 도 이 를 하 지 않 은 것 으로 밝혀졌 다 . 
 또 당시 한국지역난방공사 가 발주 한 공사 를 한 삼성 중공업 과 하청 업체 관계자 등 은 공사 관리 감독 을 소홀 하 게 해 인명 피해 가 발생 한 사고 를 초래 한 혐의 를 받 고 있 다 .