아파트 공 용부 작업 중 관리 실 직원 이 입주자 한 분 을 모시 고 왔 습니다 . 1 층 에 입주 해 있 는데 언제 부터 인가 냄 세 가 나 고 , 바닥 에 물 이 고여 있 는데 , 잠깐 봐줄 수 있 냐는 말 에 , 숨 도 고를 겸 올라갔 지요 . 세탁실 문 을 여 는 순간 시궁창 냄새 가 진동 하 고 날파리 ㄷ 날라다니 고 , 관리 실 직원 의 입 회하 에 한층 한층 거슬러 올라갔 습니다 . 결과 는 5 층 에서 세탁기 나 , 씽크 대 사용 시 발생 하 는 누수 였 습니다 . 5 층 주인 에게 원인 을 이야기 하 니 , 우리 집 은 멀쩡 한데 왜 우리 가 고쳐야 되 냐고 그 말 에 책임질 수 있 냐구 하 시 는데 , 경험 상 으로 맞 다는 말 만 하 고 나왔 네요 . 관리 실 직원 에게 인수 한 후 까맣 게 잊 고 있 을 즈음 에 연락 이 왔 네요 . 그 동안 이곳 저곳 알아보 신 것 같 더군요 . 공사 를 해 달 라는 의뢰 를 받 았 지만 , 나름 무거운 마음 으로 시작 하 였 네요 . ​ 비트 벽 누수 흔적 - 어느 날 은 젖 었 다 , 어느 날 은 말랐 다 한답니다 . ​ 비트 벽 을 깨 어 보 니 , 섹스 티 아관 주위 가 이렇게 되 었 네요 . 오랜 누수 의 흔적 이 네요 . .. ​ 세탁실 바닥 배수관 과 씽크 대배 수관 이 섹스 티 아이 음 부위 에서 의 누수 입 나다 . ​ 우측 파이프 는 고정 을 다시 하 고 , 좌측 파이프 는 슬리브 와 섹스 티 아 연결 하 면 파이프 관 이 짧 아 연장 시켰 습니다 . ​ 몇 번 의 확인 후 조적 을 쌓 고 미장 으로 마감 합니다 . ​ 미장 후 도색 으로 작업 을 마무리 하 였 네요 . ... ​ 일상 생활 보험 은 가입 하 셨 는지 물 어 보 니 잘 모르 겠 다는군요 . 한번 알아보 시 라 하 니 , 다행히 일상 생활 보험 에 가입 이 되 어 있 어 덕분 에 큰 돈 은 들어가 지 않 고 자기 부담금 으로 해결 할 수 있 어 고맙 다고 하 시 더군요 . 이제 열심히 보험 사 에 제출 서류 를 작성 해서 보내 줄 일 만 남 았 네요 . ... 사무실 은 " 인 천점 " 과 " 마석 점 ( 남양주시 화도읍 ) " 2 곳 에 있 습니다 . ... ★ 문 의 : " 010 , 3321 , 2181 " 로 연락 주 시 면 성실 한 답변 드리 겠 습니다 . ★ 인천 사무실 : 인천 미추홀 구 석정 로 329 번 길 14 - 1 ( 도화동 120 - 66 ) 한울 건축 ★ 마석 사무실 : 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 창벌 1 길 21 - 1 ( 창현리 727 - 8 ) 명하 빌딩 302 호 행복 한 하우징 공유 하 기 글 요소 사업자 정보 표시 한울 건축 | 최규민 | 인천광역시 미추홀 구 석정 로 | 사업자 등록 번호 : 108 - 50 - 58500 | TEL : 010 - 3321 - 2181 | Mail : 59 kyu @ hanmail . net | 사이버 몰의 이용 약관 바로 가 기