오늘 날씨 가 유난히 심술 을 부리 네요 ^^ 오전 에 는 바람 도 불 고 춥 더니 오후 들 어 빗방울 이 살짝 흩날리 네요 . 바람 피해 없 도록 유의 하 시 구요 ~ ​ 오늘 은 오전 일찍 하계동 에어컨 설치 다녀왔 어요 ! 어제 전화 주 셨 던 고객 님 이 신데요 . 이삿짐 에서 연결 해 주 신 에어컨 기사 님 께서 오 셔서 견적 은 보 셨 는데 고객 님 께 믿 음 을 못 주 셨 나 봅니다 . 직장 동료 분 한테 추천 받 으셨다고 하 시 더라구요 ^^​ LG 인버터 투 인원 입니다 ! ㅇ 1 ㅇ - 8609 - 9965 / 1577 - 2972 기존 에 도 에어컨 을 사용 하 셔서 스탠드 쪽 은 타 공 이 되 어 있 더라구요 . 배관 은 5 m 사용 되 었 습니다 . 벽걸이 에어컨 쪽 은 타 공작 업진 행했 구요 . 침대 헤드 쪽 이 물질 이나 기스 나 지 않 도록 보호 매트 깔 고 작업 했 구요 . 고객 님 예상 대로 믿음 을 못줄 만 했 네요 ㅠㅠ너트잘리고 제품 본 배관 은 심하 게 꺽여 있 네요 수리 후설 치 진행 했 습니다 . 실외기 배관 체결 완료 되 었 구요 배관 은 꼼꼼히 고정 했 습니다 . 진공 작업 까지 마무리 되 었 구요 . 가스 벨 브 를 잠그 지 않 아서 냉매 는 모두 샌 상태 였 습니다 . ㅠㅠ 배관 길이 만큼 저울 을 이용 해서 냉매 충전 진행 했 구요 . 인 스톨 까지 완벽히 마무리 되 었 습니다 . 오전 작업 마무리 다음 고객 님 댁 으로 출발 ~~^^ 작년 겨울 이사 하 시 고 계속 방치 해 두 셨 다가 이번 에 설치 요청 하 셨 습니다 . 이전 에 는 에어컨 사용 을 하 지 않 았 다고 하 시 더라구요 . 타 공 했 습니다 . 실내 기 바로 뒷 쪽 이 실외기 위치 라 배관 은 4 m 정도 사용 되 었 습니다 . 앵글 은 고객 님 께서 사용 하 시 던 앵글 이 있 네요 ^^ 앵글 작업 비용 만 발생 되 었 습니다 . 에어컨 설치 꼼꼼 하 게 작업 마무리 되 었 습니다 . # 에어컨 설치 # 노원구 에어컨 설치 # 한울 냉난방