원형 스프링클러 는 특수 합금 된 퓨즈 를 이용 하 여 , 결합 된 구조 로 설정 된 주위 온도 에서 퓨즈 의 변화 가 시작 되 어 작동 온도 에 도달 하 면 퓨즈 홀더 가 분해 되 면서 살 수 가 시작 됩니다 
 특수 합금 의 용융 성 퓨즈 ( Fuse ) 를 이용 하 여 압축 된 구조 로 조립 된 부품 이 설정 된 주 의 온도 에서 퓨즈 의 변화 가 시작 되 어 작동 온도 에 도달 하 면 조립 된 부품 이 분해 된 후 살 수 가 시작 됩니다 
 Round Type / 원형 헤드 
 Fusible Link Type / 휴즈 블링크 형 
 Flush Type / 플 러쉬 형 
 드라이 펜던트 스프링클러 는 상단 에서 유로 를 차단 하 는 후 란자 ( Plunger ) 와 이 를 지지 하 는 동 파이프 및 유리 벌브 로 조립 되 어 있 어 , 주위 온도 가 작동 온도 에 도달 하 면 유리 벌브 가 해체 되 면서 후 란자 가 분해 이탈 되 고 스프링클러 가 작동 하 게 됩니다 설치 후 천 정면 밖 으로 돌출 되 는 높이 를 조정 할 수 있 는 스프링클러 입니다 후 러쉬 스프링클러 와 작동 원리 는 같 습니다 
 드라이 펜던트 헤드 
 리세 스 드 헤드 
 주거 형 헤드 
 규격 : L - 700 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2500 / 2800 / 3100 / 3700 
 타입 : 편조 형 , 보온 형 , 절연 형 , 나관 형 
 2 방향 , 3 방향 , 4 방향 , 6 방향 
 스프링클러 조인트 
 Glass Bulb Type / 유리 벌브 형 
 Spray Head / 
 Watering Head / 
 Drencher Head / 
 드렌 져 헤드 
 Alarm Valve / 알람 밸브 
 1 차 , 2 차 측 에 물 이 충만 되 어 화재 시 즉시 작동 할 수 있 는 경계 태세 를 갖추 고 있 으며 체크 벨 브 를 통하 여 아람 밸브 의 1 차 측 과 2 차 측 의 수압 이 균형 을 유지 하 게 됩니다 . 스프링클러 의 작동 으로 2 차 측 의 수압 이 낮 아 지 면 크 래 파 가 들려 지 고 시트 링 의 홀 ( Hole ) 을 통하 여 아람 스위치 를 작동 시켜 경보 를 울리 게 합니다 . 또한 아람 밸브 에서 시험 및 배수 밸브 가 장치 되 어 있 기 때문 에 통상 의 경계 태세 에서 도 시험 밸브 를 열 어 기능 검사 를 용이 하 게 할 수 있 으며 밸브 를 완전히 개방 하 여 배관 내 의 물 을 배수 할 수 도 있 습니다 
 Deluge Pre - Action Valve / 
 디 류지 프리 액션 밸브 
 프리 액션 시스템 은 폐쇄 형 스프링클러 ( 폐쇄 상향 형 또는 드라이 펜던트 ) 를 사용 하 여야 되 며 경계 상태 에서 는 완전 배수 상태 가 유지 되 도록 하 여 동파 를 예방 합니다 . 
 화재 가 발생 하 면 감지기 가 동작 하 여 전자 밸브 를 개방 시켜 주 고 밸브 챔버 ( Chamber ) 속 의 물 을 배수 시킴 으로써 밸브 내 의 압력 균형 이 깨 어 져 밸브 가 개방 됩니다 . 물 이 밸브 를 통하 여 배관 내 에 통수 되 면 이 압력 에 의하 여 압력 스위치 가 작동 하 여 경보 를 울리 며 스프링클러 까지 물 이 가압 됩니다 . 스프링클러 주위 가 화재 로 인하 여 일정 온도 에 이르 면 감열 부가 융해 , 분해 되 어 스프링클러 헤드 까지 차 있 던 물 이 분사 하 여 소화 합니다 
 Hose Rack / 
 In Door Hydrant / 
 소화전 밸브 
 Fog & Straight 
 Nozzle / 방사 관창 
 Valve / 감압 밸브 
 옥내 소화전 설비 의 노즐 분사 압 이 7 kg / ㎠ 이상일 때 적용 
 Straight Nozzle / 
 직사관 창 
 Indoor Hydrant Cabinet / 
 Fire Hose Cabinet / 
 방수용 기구 함 
 Outdoor Hydrant Cabinet / 
 옥외 소화전 함 
 Fire Department Connection / 송수구 ㆍ방수구 
 Auto Drain Valve / 자동 배수 밸브 
 Outdoor Hydrant / 
 옥외 소화전 ( 지 상식 ) 
 ( Under Ground Type / 지하 식소 화전 
 Pressure Tank / 
 Priming Tank / 
 물올림 탱크 
 Flow Meter / 유량계 
 밸브 의 2 차 측 에 압축 된 공기 가 차 있 으며 , 1 차 측 의 물 과 의 압력 비율 로 셋 팅 되 어 균형 을 유지 하 게 됩니다 . 스프링클러 의 작동 으로 인해 2 차 측 의 공기압 이 떨어지 면 크 래퍼 ( Clapper ) 가 열리 면서 2 차 측 으로 넘어간 물 이 압력 스위치 를 작동 시켜 경보 를 울리 게 합니다 . 크 래퍼 ( Clapper ) 에 가해 지 는 압력 에 따라 래치 ( Latch ) 가 바디 의 돌출부 에 걸려 닫히 는 것 을 방지 해 주 고 물 의 흐름 을 원활히 합니다 . 또한 조기 작동 으로 인한 배관 내 의 수격 ( Water Hammer ) 현상 을 방지 해 줍니다 
 드라이 파이프 밸브 
 하론 소방 자재 
 방출 표시 등 
 하론 실린더 
 기동 용기 
 규격 : 15 A 
 -: 12 A , 25 A , 32 A , 40 A 
 -: 50 A , 65 A , 80 A , 100 A , 125 A , 150 A 
 방출 노즐 
 - 하향 형 , 측벽 형 , 혼 형 
 규격 : 20 A , 25 A , 32 A , 40 A 
 첵 크 밸브 
 규격 : 6 A , 15 A , 20 A 
 규격 : 15 A , 20 A 
 규격 : 6 A 
 Co 2 호 스릴 90 Kg