여기 서 , 고장 탐지기 ( 210 ) 가 전원 측 단선 , 접촉 불량 , 반 단선 을 탐지 하 는 방식 은 단선 , 접촉 불량 , 반 단선 을 복구 할 때 발생 되 는 대지 ( E ) 와 중성점 ( N 1 ) 의 전압 , 전류 를 탐지 하 거나 , 단상 2 선식 전선로 의 전류 검출 값 이 어떤 값 인지 를 검출 하 여 R 1 + R 2 = 0 일 때 정상 으로 판단 하 고 R 1 + R 20 로 검출 되 면 복구 배전 계통 ( 150 ) 에 이상 이 발생 한 것 으로 판단 하 며 , 단상 3 선식 전선로 에서 는 고장 으로 복구 할 때 발생 되 는 전류 가 R 1 + N 10 이거 나 R 2 + N 10 으로 검출 되 면 복구 배전 계통 ( 150 ) 에 이상 이 발생 한 것 으로 판단 하 며 누전 발생 도 마찬가지 로 대지 ( E ) 와 중성점 ( N 1 ) 의 전압 , 전류 를 탐지 하 거나 , 단상 2 선식 전선로 의 전류 검출 값 이 어떤 값 인지 를 검출 하 여 R 1 + R 2 = 0 일 때 정상 으로 판단 하 고 R 1 + R 20 로 검출 되 면 복구 배전 계통 ( 150 ) 에 이상 이 발생 한 것 으로 판단 하 여 경보 또는 차단 하 거나 검출 값 을 제어기 ( 220 ) 에 전달 하 여 제어기 ( 220 ) 에서 원격 으로 차단기 차단 신호 를 보내 거나 통신 모듈 을 통하 여 유 , 무선 으로 고장 발생 을 관리자 에게 통보 하 도록 한다 .