이때 교류 전원 ( 21 ) 측 은 자체 DC 회생 인버터 ( 24 ) , 정류기 용 변압기 ( 22 ) 및 계통 연계 용 변압기 ( 25 ) , DC 정류기 ( 23 ) 등 의 손실 만큼 공급 하 게 되 며 , DC 회생 인버터 ( 24 ) 는 자기 가 변환 한 교류 출력 을 계통 연계 변압기 ( 25 ) → 정류기 용 변압기 ( 22 ) → DC 정류기 ( 23 ) → DC 회생 인버터 ( 24 ) 입력 의 순 으로 순환 하 게 되 어 DC 회생 인버터 ( 24 ) 의 출력 시험 이 지속 적 으로 가능 하 게 된다 .