이때 , 상기 워터 파이프 및 스팀 파이프 에 도 각각 교축 밸브 ( 33 ) ( 33 ') 가 설치 되 어 물 이나 스팀 의 유량 을 안정 적 으로 유지 한다 . 그리고 , 상기 스팀 파이프 에 는 단 방향 제한기 ( 38 ) 가 설치 되 어 상기 열 교환기 ( 21 ) 로부터 상기 축 열조 ( 31 ) 로 공급 되 는 스팀 의 유동 을 제어 하 게 된다 . 즉 , 상기 열 교환기 ( 21 ) 의 내부 압력 이 축 열조 ( 31 ) 의 내부 압력 이 높 을 경우 에 는 스팀 이 안정 적 으로 유동 하 도록 제어 흐름 을 발생 하 고 , 상기 축 열조 ( 31 ) 의 내부 압력 이 열 교환기 ( 21 ) 의 내부 압력 보다 높 을 경우 에 는 스팀 이 열 교환기 ( 21 ) 로 배출 될 수 있 도록 자유 흐름 을 발생 하 는 것 이 다 . 따라서 , 상기 축 열조 ( 31 ) 의 내부 압력 이 과다 하 게 상승 하 여 폭발 등 의 위험 이 발생 하 지 않 게 된다 .