수 냉 벽 출구 벽두 께 중간 에서 의 온도 분포 는 250 bar / 540 ℃ 의 증기 조건 에서 10 만 시간 사용 후 파이프 내 의 물 / 증기 ( Water / Steam ) 로부터 제공 되 어 성장 하 는 철산 화물 층 ( Fe 3 O 4 ) 의 단열 효과 에 의해 최고 455 ℃ 까지 증가 한다 . 이러 한 온도 범위 에 용접 시 예열 과 후 열처리 가 필요 하 지 않 는 저합금강 관 을 사용 한다 . 수 냉 벽 강관 재료 에 비하 여 절탄기 강관 재료 는 사용 온도 가 낮 기 때문 에 크리프 특성 은 고려 할 필요 는 없 다 .