울산 북구 에 위치 한 쌍용 아진 아파트 에서 베란다 바닥 에서 물 이 올라온다고 연락 이 왔 다 알 고 보 니 전 에 누수 탐지 했 던 곳 이 었 다 이렇게 다시 찾 아 준 것 은 만족도 가 높 았 고 울산 아파트 누수 탐지 추천 을 했 기 때문 이 지 않 을까 ? ? ​ 전 에 누수 탐지 해서 공사 까지 마무리 하 고 다시 연락 오 기 까지 대략 3 개월 정도 걸린 것 같 다 ​ 다시 똑같 은 증상 이 면 수리 한 곳 에서 누수 가 될 수 도 있 지만 그럴 확률 은 없 다고 보 면 된다 이유 는 그런 적 이 없 기 때문 이 다 ​ 지난번 누수 공사 후기 를 살펴볼 수 있 다 https : / / m . blog . naver . com / cardressed / 221748380689 울산 북구 아파트 누수 해결 현장 갑자기 집 에서 누수 가 발생 이 되 면 엄청 당황 스러운데 . .. 울산 북구 에 위치 한 쌍용 아진 아파트 누수 현장 도 갑자기 . .. m . blog . naver . com ​ 현장 에 도착 해서 간단 한 테스트로 온수 배관 에서 누수 가 되 고 있 었 다 전 에 도 똑같이 온수 배관 이 었 는데 압력계 설치 하 고 공기 를 넣 고 탐지 를 해 보 니 전 에 수리 한 곳 에서 똑같이 들려오 는 누수 음 ! !! 일단 굴착 해본다 굴착 후 들려오 는 소리 를 따라서 확인 을 해본다 ​ 전 에 수리 한 곳 은 엘보 까지 였 는데 엘보 에서 새 는 게 아니 라 그 앞 약 5 센치 앞 에서 누수 가 되 고 있 었 다 ​ 동영상 을 보 면 쉽 게 확인 을 할 수 있 다 메인 난방 배관 밑 에 있 어서 잘 안 보이 지만 전 에 수리 했 던 부분 은 아니 다 ​ 갈라진 ppc 배관 을 잘라 내 고 다시 새로운 엘보 부속 으로 연결 을 해준다 ppc 배관 은 한 번 터지 기 시작 하 면 계속 터지 는 것 같 다 연결 을 꼼꼼히 해 주 면 절대 새 지 않 는다 ​ 잘라 낸 ppc 배관 인데 심하 게 찢어져 버렸 다 아마 다음 에 도 또 터질 것 같 다는 생각 이 든다 ​ 마지막 으로 거품 테스트 를 하 고 새 는 곳 이 없 는지 살펴본다 ​ 거품 테스트 를 하 면서 압력계 바늘 이 떨어지 지 않 는지 실 펴 본다 다행히 도 더 이상 새 는 곳 이 없 다 압력계 바늘 도 딱 ! !! 멈춰서 있 다 이제 누수 확인 까지 완벽히 했 기 때문 에 미장 으로 잘 덮 어 주 면 된다 ​ 아주 야무지 게 미장 을 해 주 고 고객 님 께 ppc 배관 이 라서 다음 에 또 터지 면 배관 교체 공사 를 고려 해 보 는 것 도 좋 은 방법 이 라고 말씀 드린다 고객 님 께서 도 고맙 다고 말씀 을 해 주 신다