부산 남산동 누수 공사 했 던 건 을 포스팅 해 봅니다 . 윗집 주인 에게 긴급 하 게 전화 가 옵니다 . 아랫집 천정 으로 물 이 새 서 아랫집 천정 이 내려앉 기 직전 이 랍니다 . ​ 일단 계량기 를 잠가 두 시 라 하 고 가가 누수 설비 가 출동 합니다 . 현장 에 도착 하 여 먼저 아랫집 상황 을 살펴보 니 작은방 천장 이 내려앉 기 직전 이 네요 . 물 이 가득 차 있 고 석고 보드 가 늘어나 쳐졌 네요 . 일단 구멍 을 하나 뚫 어 물 을 양동이 로 빼 냅니다 . 거실 쪽 에 도 군데군데 누수 흔적 이 있 네요 . 갑자기 그렇 다는데 이 정도 면 누수 가 심각 한 상황 이 네요 . ​ 윗집 에 올라와서 부산 남산동 누수 검사 를 해 봅니다 . ​ 우선 요주 의 누수 부위 를 점검 해 봅니다 . ​ 보일러실 앞 에 짐 이 많이 쌓여 있 어 짐 을 한참 치우 고서 야 보일러 배관 이 보이 네요 . 보일러 배관 가림막 을 떼 어 내 고 보 니 아래쪽 에 물 이 흥건 하 네요 . 청소 한 적 이 없 는데 물 이 흥건 하 면 이상 이 있 는 것 이 겠 지요 . 위 에 보온재 를 벗겨 보 니 안쪽 으로 물 이 타 고 흐른 흔적 이 역력 하 네요 . 부산 남산동 보일러 누수 가 되 겠 네요 . 보일러 케이스 를 열 어 보 니 보일러 자체 누수 가 발생 되 었 네요 . TEST 할 겸 계량기 를 살짝 열 어 보 니 물 이 줄줄 흐르 네요 . ​ 보일러 에서 흐른 물 이 보온재 를 타 고 땅 속 으로 스며들 었 네요 . 친절 하 게 도 보온재 가 같이 묻혀 있 어 보온재 타 고 다이렉트 로 타일 밑 으로 스며들 어 배관 타 고 쭈욱 이동 했 겠 네요 . 보일러 배관 쪽 에 도 이런 사태 에 대비 하 여 1 차 적 인 방수 대책 을 수립 해야 겠 지요 . ..​ 보일러 분배 기 가 싱크대 밑 에 있 는데 매립 형 이 네요 . 보일러 분 배기 함안 에 도 물 이 흥건 합니다 . 왜 여러 군데 에서 누수 흔적 이 나타나 는지 이야기 가 되 네요 . 보일러 누수 문제 는 확인 했으니 다른 배관 의 이상 유무 를 판별 해야 겠 지요 . 보일러 밑 배관 들 이 동 배관 인데 유동 성 이 없 게 연결 이 되 어 있 어 부득이 보일러 분배 기 와 수도꼭지 에서 부산 남산동 누수 검사 를 실시 합니다 . ​ 다행히 도 난방 배관 , 온수 배관 , 냉수 배관 은 전혀 이상 이 없 네요 . 오늘 의 부산 남산동 누수 는 보일러 자체 누수 였 습니다 . ​ 상기 와 같 은 누수 문제 는 조금 만 주의 를 기울이 면 미리 피해 를 막 을 수 있 었 는데 아쉽 습니다 . 집 주인 께서 일상 생활 배상 책임 보험 으로 부산 남산동 누수 를 처리 한다고 하 셔서 관련 서류 를 준비 해 드립니다 . ​ 관련 서류 는 누수 공사 확인 서 , 관련 사진 , 영수증 입니다 . ​ 보험 으로 처리 하 실 때 는 보험 사 마다 처리 하 는 기준 이 틀려 보험 사 에 미리 통보 하 여 보험 사 에서 제시 하 는 절차 에 따라 하 시 는 게 좋 습니다 . ​ 이상 으로 부산 금정구 남산동 보일러 누수 공사 포스팅 을 마칩니다 . ​ 감사 합니다 . 가 가 누수 설비 였 습니다 . 공유 하 기 글 요소