실시 예 2 는 다음 과 같이 제작 하 였 다 . 즉 , 렌 고 가부 시 키가 이샤 가 개발 한 투습 막 을 도 3 과 같이 폭 치수 ( P 3 ) 390 mm , 길 이 치수 ( P 2 ) 780 mm , 대향류 부 치수 ( P 1 ) 420 mm 의 육각형 으로 자르 고 , 프레임 부재 ( 3 ) , 가 는 리브 재 ( 4 ) 및 삼각형 의 평판 형상 골판지 부재 ( 9 B ) 를 도 5 와 같이 접착 한 열 교환 부재 ( 20 ) 를 제작 하 였 다 . 육각형 의 칸막이 막 ( 1 ) 의 주변 에 는 폭 치수 18 mm , 두께 치수 2 mm 의 프레임 부재 ( 3 ) 를 접착 하 고 , 그 내측 에 폭 치수 4 mm , 두께 치수 2 mm 의 가 는 리브 재 ( 4 ) 을 7 개 접착 하 였 다 . 삼각형 의 평판 형상 골판지 부재 ( 9 B ) 에 표면 적 의 60 % 의 범위 를 차지 하 는 관통 구멍 ( 37 ) 을 형성 하 였 다 . 육각형 상 의 투습 막 의 면적 은 2418 cm 2 이 며 , 프레임 부재 ( 3 ) , 가 는 리브 재 ( 4 ) 및 삼각형 의 평판 형상 골판지 부재 ( 9 B ) 의 전체 면적 은 약 600 cm 2 이 므로 , 유효 전열 면적 은 1818 cm 2 가 되 고 , 투습 막 의 75 % 가 되 는 것 을 확인 하 였 다 . 방향 이 서로 다른 2 종류 의 열 교환 부재 ( 20 ) 를 도 2 와 같이 보강 용 기판 ( 15 ) 상 에 교대 로 200 단 적층 하 고 , 또한 보강 용 기판 ( 15 ) 으로 끼워 각 꼭지점 부위 ( C ) 에 보강 막대 ( 28 ) 를 통과 시켜 고정 하 고 , 도 1 과 같 은 대향류 형 전열 교환기 를 제작 하 였 다 .