또한 , 상기 가스 배관 의 관내 압력 손실 은 , 장 배관 ( 50 m ) 에서 난방 모드 일 때 , 연성 스테인리스 강관 의 압력 손 실량 ( △ P ) 이 종래 동 배관 의 압력 손 실량 ( △ P ) 보다 약 10 . 2 KPa 작 다 . 즉 , 난방 모드 에서 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 압력 손 실량 ( △ P ) 은 약 29 . 03 KPa 이 며 , 상기 동 배관 의 압력 손 실량 ( △ P ) 은 약 39 . 23 KPa 이 다 . 즉 , 장 배관 ( 50 m ) 난방 모드 에서 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 압력 손 실량 은 상기 동 배관 의 압력 손 실량 보다 약 26 % 감소 한 값 을 가진다 .