그러므로 , 병렬 아크 의 경우 에 는 , 인버터 또는 부하 가 DC 측 에서 단락 되 어야 한다 . 알려진 바 와 같이 , 발생 가능 한 아크 들 의 대부분 은 , 한편 으로 는 직렬 아크 로서 다른 한편 으로 는 병렬 아크 로서 분류 될 수 있 으므로 , 검출 된 아크 는 우선 적 으로 직렬 또는 병렬 아크 로서 식별 되 어야 하 는데 , 이 는 센서 들 을 사용 한 극도 의 어려움 에 봉착 하 거나 또는 센서 들 에 상당 한 경비 를 들여야 할 가능 성 이 있 다 .