도 5 를 참조 하 면 , 먼저 , 증기 발생기 ( 1 ) 내 세 개 의 노즐 에 노즐 댐 ( 100 , 200 , 300 ) 을 설치 하 고 각각 의 인플레 터 블 씰 및 애 뉼러스의 에어 공급 을 위한 배관 을 연결 한 후 , 사용 자 는 입출력 부 ( 530 ) 를 통해 노즐 댐 의 정상 작동 에 필요 한 시스템 설정 값 을 입력 할 수 있 다 ( S 10 ) . 예컨대 , 사용 자 는 각 배관 에 설치 된 공기 압력 조절기 , 유량 센서 , 압력 센서 등 의 설정 값 이나 각 얘 뉼러스 내 의 기준 공기압 을 설정 할 수 있 다 .