원래 1 밸브 의 ICV 밸브 가 설치 되 는 발전 플랜트 에 는 , ICV 밸브 개도 를 고정 으로 하 는 발상 은 적용 할 수 없 다 . 그 이유 는 , 1 밸브 만 설치 한 ICV 밸브 를 고정 개도 로 한다는 것 은 , 본 실시 형태 의 2 밸브 의 ICV 밸브 의 쌍방 을 고정 개도 로 하 는 것 에 상당 하 기 때문 이 다 . 이 경우 , 고압 터빈 ( 103 a ) 만 부하 응답 하 는 점 에 있 어서 , 기본 컨셉트 는 파탄 해 있 으며 , 이 채용 은 받아들이 기 어렵 다 . 2 밸브 의 ICV 밸브 이 기에 , 본 실시 형태 와 같이 , 1 밸브 ( 118 b ) 는 개도 고정 으로 바이어스 출력 을 확보 하 면서 , 다른 1 밸브 ( 118 a ) 가 연동 하 여 부하 응답 할 수 있 는 것 이 다 .