지구 상 건물 을 소유 한 사람 의 경우 피해 갈 수 없 는 것 바로 누수 입니다 한 주 여러 현장 을 다니 고 해결 하 며 또 전화 상담 으로 그분 들 고민 을 들 어 주 는 시간 으로 보내 게 되 었 고 한 달 을 어찌 보내 는지 모르 겠 네요 ​ 상담 중 국화 우성 아파트 의 사연 을 듣 게 되 었 는데 선행 업체 들 이 무엇 을 놓친 듯 오리무중 누수 가 되 어 가 는 것 때문 에 마음 이 아픈 한편 누수 콜 누벨 스님 과 청주 용정동 한라 비발디 의 고질 적 인 누수 원인 과 해결 을 함께 할 수 있 어서 정말 즐거운 오락가락 한 한주 가 되 고 있 습니다 ​ 공주 의 한화 가 선생 님 작업실 누수 로 고민 많 으셨던 모양 인데 사연 또한 구구 절절 합니다 엄청나 게 많 은 누수 가 발생 하 여 계량기 가 돌아가 는 현장 지하실 로 물 이 떨어지 고 요 심지어 한샘 욕실 방수 까지 하 셨 는데 도 해결 나 지 않 으셨던 모양 입니다 ​ 쉽 게 생각 한 계량기 돌아가 는 온수 누수 압력 한방 에 새 는 곳 입 을 닫 고 열 지 않 으며 3 일 을 기다린 후 다시 누수 되 어 해결 해 드린 현장 입니다 . 두 번 의 실책 은 없 다 란 필생 즉사 필사 즉 생 의 마음 이 또 화 가 선생 님 의 조급 함 없이 기다리 는 마음 과 신뢰 가 운 을 만들 어 주 었 네요 오늘 의 주제 공주 누수 교동 대우 아파트 사연 을 소개 합니다 세대 소독 을 알리 는 광고문 을 확인 하 고 요 아주 깔끔 하 게 한방 에 해결 하 고 픈 마음 에 누수 잘 하 는 업체 추천 을 받 고 블로그 를 살펴보 신 후 전화 를 주 신 듯 합니다 저 의 생각 일지 도 모르 고요 ㅎㅎ 어찌 되 었 건 공주 누수 해결 의 목적 이 니 제대로 된 누수 검사 를 진행 해 봅니다 욕실 에서 압력 검사 를 해 보 았 더니 온수 에서 물 새 는 증상 을 확인 할 수 있 었 네요 압력 손실 이 혹시 모르 는 노출 부분 인지 꼼꼼 하 게 살펴본 후 본격 적 인 누수 탐지 작업 을 실시 합니다 . 작업 여건 은 보 시 다시피 온돌 마루 입니다 . 한번 손상 이 발생 한다면 다시 복구 가 될 수 없 는 마루 의 특성 상 정말 정밀 하 게 공주 누수 탐지 작업 을 실시 합니다 . 무조건 깨보 고 보자 의 식 이 절대 아닌 탐지 에 탐지 검사 에 검사 를 더 해서 정확 하 지 않 으면 결코 깨 는 일 이 없 는 작업 을 합니다 . 굴착 후 확인 을 해 보 니 주방 과 작은방 벽 중간 지점 에서 누수 가 발생 했 습니다 . 물 이 흘러나온 곳 은 역시 주방 측 이 었 으며 아래층 도 주방 과 거실 경계 부분 에서 누수 증상 이 있 었 습니다 . 물 은 낮 은 곳 으로 흘러가 그곳 에서 아래층 에 표현 을 하 기 때문 에 물 떨어지 는 곳 위 층 을 깬다고 하 여도 물 새 는 곳 찾 기 가 쉽 지 않 죠 . 그래서 정확 한 탐지 가 필요 합니다 . 맞 은 편 작 은 방바닥 도 파내 는 수 밖엔 없 네요 . 수리 를 하 려면 벽 가운데 배관 을 잘라 내 고 새 배관 으로 연결 하 는 방법 밖 엔 차선책 은 없 습니다 . 마루 를 좀 더 깨 야 하 니 안타깝 긴 하 지만 한 번 에 누수 를 해결 할 수 있 다는 것 도 어찌 보 면 복 이 기 도 합니다 . 수개월 수년 동안 찾 지 못하 는 경우 도 있 기 때문 이 죠 . 먼지 를 최소 화 할 수 있 도록 석선 을 하 며 굴착 후 수리 작업 을 진행 합니다 . 대전 이나 충남 권 에서 는 잘 사용 하 지 않 는 메타 폴 배관 부속 을 몇 가지 가지 고 다니 니 다행 입니다 . 아마도 공주 에서 이 부속 을 구하 기 는 매우 힘들 것 으로 보이 는데 유비무환 이 란 격언 이 맞 네요 . 이어지 는 배관 은 에이콘관 을 사용 합니다 . 요즘 아주 많이 사용 하 는 국민 수도 배관 이 죠 . 편리 하 며 시공 만 잘 해 두 면 하 자 나 수명 면 에서 는 뛰어난 성능 을 발휘 하 기 때문 이 죠 . 보수 공사 후 재 누수 검사 를 진행 합니다 . 압력 손실 이 또 발생 하 는지 그렇 지 않 고 양호 한지 를 다시 판가름 합니다 . 이유 는 간단 하 죠 . 한 곳 이외 에 두 곳 혹은 더 많 은 누수 가 있 는지 따져 봐야 제대로 된 업체 의 마음가짐 으로 생각 되 기 때문 입니다 . 벽 에 강제 로 끼워 넣 기 하 면서 약간 의 손상 이 발생 할 수 도 있 는데 그때 생긴 손상 이 오랜 시간 이 지나 서 공주 누수 를 만든 것 이 아닐까 생각 듭니다 . ​ 시멘트 마무리 를 하 고 내려 옵 니다 . 공사 비용 은 업무 에 관련 된 아파트 사택 으로 사용 하 는 것 이 라 법인 카드 로 결제 를 해 드렸 네요 . 어떻 게 보 면 카드 로 결제 하 는 것 도 간편 하 고 좋 을 때 가 많 습니다 . 마 루 한 장 을 걷 어 낼 때 도 내 집 처럼 . .. 아니 내 집 보다 더 신중 하 고 소중 하 게 걷 어 내 야 한다는 생각 으로 누수 를 합니다 . ​ 최선 을 다해야 지만 후회 가 없 다는 것 은 아주 많 은 누수 고수 를 만나 본 결과 이구동성 으로 하 는 말 이 더라고요 . ​ 부족 한 글 구독 해 주 셔서 감사 드립니다 . 누수 탐 지대 전광 역시 중구 모암 로 42 번 길 11 삼 덕 하이츠 103 동 205 호