도 2 는 수로 형 호 기조 의 평면도 로서 수로 형 호 기조 는 4 개 의 수로 형 호 기조 격벽 ( 2 ) 으로 구분 되 어 5 개 의 수로 가 일체 가 되 어 하나 의 수로 형 호 기조 로 구성 되 고 , 첫 번 째 , 세 번 째 , 다섯 번 째 수로 ( 11 , 12 , 13 ) 에 산 기관 ( 1 ) 이 배치 되 어 하수 에 공기 공급 및 에 어 리프트 ( air lift ) 효과 를 발휘 하 게 한다 . 두 번 째 , 네 번 째 수로 ( 14 , 15 ) 는 무산소 상태 가 되 며 , 하수 는 하향 으로 흐른다 . 수로 형 혐기 조 에서 의 유출 구 ( 5 ) 는 수로 형 호 기조 의 첫 번 째 수로 ( 11 ) 에 위치 하 며 , 수로 형 혐기 조 유 출구 ( 5 ) 전단 에 산 기관 ( 1 ) 이 설치 되 어 혐기성 하수 에 공기 를 공급 하 여 호기성 으로 변환 시킨다 . 수로 형 호 기조 에서 는 호기 상태 와 무산소 상태 가 반복 되 어 탈질 , 질산화 및 인 의 제거 가 이루어지 며 , 수로 형 호 기조 에서 의 격벽 ( 2 ) 은 세로 로 배치 한다 . 질소 , 인 의 제거 효율 을 향상 시키 기 위하 여 수로 형 호 기조 유출 수 의 일부 가 유입 부 로 순환 ( 16 ) 되 도록 한다 .