또한 메인 컨트롤 유닛 ( 110 ) 은 , 온도 측정 센서 ( 140 ) 를 통해 측정 되 는 온도 가 미리 설정 된 임계 온도 보다 낮 은 경우 , 개폐 밸브 ( 130 ) 를 완전히 100 % 개방 하 여 수도관 을 통해 수돗물 이 지속 적 으로 토출 되 도록 제어 한다 . 강추위 가 도래 하 여 수도 동파 위험 이 커진다고 판단 할 경우 개폐 밸브 ( 130 ) 를 완전히 100 % 개방 하 여 , 수도관 내 의 수돗물 의 흐름 이 지속 되 도록 하 여 수도 동파 를 방지 하 기 위함 이 다 . 예 를 들 어 , 임계 온도 가 영하 25 ℃ 로 설정 된 경우 , 측정 된 날씨 온도 가 영하 25 ℃ 이하 의 강추위 경우 개폐 밸브 ( 130 ) 를 완전히 100 % 개방 하 여 , 수도관 을 흐르 는 수돗물 의 토출 량 을 최대 로 함 으로써 수도관 이 동파 가 발생 되 지 않 도록 한다 .