좀 더 상세히 살펴보 면 , 도 4 에 도시 된 바 와 같이 , 난방 용 개폐 밸브 ( 32 A ) 및 전동 팽창 밸브 ( 30 A ) 의 닫 힘 상태 를 계속 유지 한 상태 에서 , 냉방 용 개폐 밸브 ( 33 A ) 를 개방 시켜 운전 정지 된 실 내기 ( 28 ) 의 실내 열 교환기 ( 29 A ) 에 갇혀 정체 된 냉매 가 상대 적 으로 저압 인 저압 가스관 ( 33 ) 을 거쳐 압축기 ( 22 ) 흡입 측 으로 자연 배출 되 도록 함 으로서 냉매 정체 로 인한 냉매 부족 현상 이 발생 하 는 것 을 방지 할 수 있 게 된다 .