표 2 의 경우 밸브 개도 축소율 을 계산 해 보 면 , 현재 온도 차 가 5 ℃ 이상 인 방 의 수 는 2 EA ( 방 2 , 방 3 ) , 방 2 와 방 3 의 현재 온도 차 는 각각 6 ℃ 와 7 ℃ 이 므로 , 식 ( 2 ) 로부터 DR ( 밸브 개도 축소율 ) 은 12 % 와 14 % 가 된다 . 이 경우 에 는 DR 값 을 평균 하 여 사용 하 게 되 는데 , 평균 Dravr 는 13 % 가 된다 . Dravr 을 식 ( 1 ) 에 대입 하 면 , FDR ( 최종 밸브 개도 축소율 ) 은 15 . 6 % 가 된다 .