토목 학회 용역 결과 발표 부산 강서구 녹산 하수 처리장 방 류관 누수 ( 본보 5 월 15 일자 1 면 등 보도 ) 는 결국 부실 설계 와 운영 미숙 때문 으로 드러났 다 . 또 2007 년 부터 누수 가 시작 됐 다는 주민 들 의 증언 도 사실 로 드러났 다 . ■ 녹산 하수 처리장 방 류관 파손 녹산 하수 처리장 방 류관 ( 10 . 3 ㎞) 은 녹산 산단 과 부산신항 , 명지 신 도시 등 에서 나오 는 하수 를 처리 해 하루 최대 16 만 t 을 가덕 도 먼바다로 보내 는 시설 이 다 . 1997 년 부터 2005 년 까지 1 천 여 억 원 이 투입 돼 완성 됐 다 . 심해 관 속 하수 방 류관 파손 부실 설계 와 누수 최종 확인 3 년 넘 게 비워둔 것 이 원인 틈새 로 해수 유입 되 며 파손 복구 비 최대 100 억 원 예상 市 - 시공사 법정 공방 전망 누수 가 발생 한 구간 은 녹산 산단 에서 가덕 도 눌 차 도 사시 의 1 . 6 ㎞ 짜리 심해 관 ( 해저 40 m ) 이 다 . 이 관 은 전체 공정 에 앞서 2002 년 12 월 먼저 완성 됐 다 . 직경 3 . 4 m 규모 의 심해 관 속 엔 방 류관 과 상수도관 이 들 어 있 다 . 2 일 대한 토목학 회의 용역 결과 보고서 에 따르 면 외벽 인 심해 관 자체 의 파손 이 확인 되 지 않 았 지만 , 심해 관 속 하수 방 류관 의 파손 은 심각 했 다 . 방 류관 242 m 구간 이 찌그러져 있 고 심한 곳 은 관 의 직경 이 24 . 3 ㎝ 에서 1 . 6 m 까지 짓눌려 있 었 다 . 또 관 이 찢어져 길 이 1 . 5 m 폭 5 ㎝ 규모 의 틈 도 생겼 다 . 특히 2006 년 12 월 녹산 하수 처리장 방류 전 이미 관 이 찢어졌 고 , 방류 직후 부터 틈 사이 로 다량 의 방류수 가 빠져나왔 던 것 으로 확인 됐 다 . ■ 왜 누수 가 발생 했 는가 ? 방류수 누수 는 방 류관 과 상수도관 을 보호 하 는 심해 관 내부 에 배수 시설 을 갖추 지 않 은 데 다 관 이 빈 상태 로 장기간 방치 됐 기 때문 으로 조사 됐 다 . 심해 관은 ' 세그먼트 ' 라는 특수 제작 된 관 을 조 랍 해 만들 었 다 . 조립 이 다 보 니 세그먼트 관 사이 에 틈 이 있 고 , 이 틈 사이 로 일정 부분 바닷물 이 들어올 수 밖에 없 다 . 대신 유입 되 는 바닷물 을 관 밖 으로 빼내 는 설비 가 필요 한데 , 실제 설계 에서 이런 배수 설비 가 없 었 다 . 이 때문 에 하루 최대 7 . 5 t 가량 의 바닷물 이 유입 됐 다 . 그 결과 2 ~ 3 년 사이 에 심해 관 내 ' 에 어 모르타르 ' 의 빈 공간 에 물 이 채워졌 던 것 으로 추정 된다 . 에 어 모르타르 는 심해 관 안 을 채운 공기 를 머금 은 가벼운 시멘트 이 다 . 심해 관 내 방 류관 과 상수도관 을 고정 시키 는 게 목적 이 다 . 물 을 머금 은 에어 모르타르 는 방 류관 을 압박 하 기 시작 했 다 . 만일 방류 가 시작 돼 관 에 물 이 가득 차 흘렀 다면 , 방 류관 내부 압력 이 세 져 외부 압력 을 견딜 수 도 있 다 . 하지만 본격 방류 는 녹산 산단 입주 지연 등 으로 2006 년 12 월 시작 됐 다 . 결국 4 년 가까이 방 류관 은 비 어 있 었 고 , 시나브로 짖 눌리 고 찢어졌 다 . 2006 년 12 월 방류 가 시작 되 자 반대 현상 이 시작 됐 다 . 방 류관 의 내부 압력 이 세 져 방류수 가 방 류관 틈 을 타 고 에어 모르타르 사이 로 뿜 어 져 나왔 다 . 에 어 모르타르 로 이동한 방류수 는 심해 관 세그먼트 연결 부위 를 통해 바다 로 뿜 어 졌 고 , 누수 가 시작 된 것 이 다 . 특히 이번 조사 로 과거 실시 된 누수 여부 검사 가 부실 했 던 사실 도 드러났 다 . 가덕 도 어민 들 은 2007 년 부터 누수 의심 신고 를 했 지만 , 6 년 간 무시 됐 다 . 당시 부산시 와 시공사 는 ' 방사능 추적 검사 ' 를 하 고 " 누수 가 없 다 " 는 결론 을 내렸 다 . 하지만 현재 부산시 와 대한 토목 학회 는 당시 방사능 채취 를 잘못 해 엉뚱 한 결론 은 내린 것 으로 보 고 있 다 . ■ 첩첩산중 뒷수습 , 법 적 공방 갈 듯 지난해 7 월 부터 부산시 와 시공사 측 은 심해 방 류관 누수 원인 조사 와 응급 복구 를 위해 관 을 폐쇄 했으며 , 지난달 초 응급 복구 가 끝 나 현재 정상 방류 가 이뤄지고 있 다 . 하지만 이대로 관 을 쓰 기 위해선 현재 하루 7 만 ~ 8 만 t 이상 의 방류 는 어렵 다 . 특히 녹산 산단 입주 와 명지 신 도시 가 완료 되 면 하루 방 류량 은 16 만 t 에 육박 한다 . 문제 는 영구 복구 가 불가피 하 지만 상당 한 험로 가 예상 된다는 것 . 응급 복구 비용 만 12 억 원 정도 로 알려진 만큼 , 영구 복 구비 는 수십억 원 에서 많 게 는 100 억 원 정도 에 달할 전망 이 다 . 막대 한 복 구비 때문 에 부산시 와 시공사 사이 에 누수 책임 에 따른 공방 은 불가피 한 상황 이 다 . 부산시 는 시공사 측 에 복구 공사 를 몇 차례 촉구 했 지만 아직 명확 한 답 이 없 는 상태 다 . 이 때문 에 누수 책임 과 복구 비용 분담 등 을 두 고 법 적 공방 이 벌어질 것 이 라는 게 대체 적 인 전망 이 다 . 결국 언제 어떻게 영구 복구 가 이뤄질 지 는 짐작 하 기 도 어려운 상황 이 다 . 김 백상 기자 k 103 @ busan . com