본사 ( 공장 ) 및 연구소 인천광역시 서 구보 듬 로 173 ( 오류동 , 검단 일반 산업단지 17 블럭 - 14 로트 ) Tel Fax 경영 본부 ( 영업 , 관리 ) 서울특별시 구로구 디지털 로 285 ( 구로동 - PDF 
 Download " 본사 ( 공장 ) 및 연구소 인천광역시 서 구보 듬 로 173 ( 오류동 , 검단 일반 산업단지 17 블럭 - 14 로트 ) Tel Fax 경영 본부 ( 영업 , 관리 ) 서울특별시 구로구 디지털 로 285 ( 구로동 " 
 1 본사 ( 공장 ) 및 연구소 인천광역시 서 구보 듬 로 173 ( 오류동 , 검단 일반 산업단지 17 블럭 - 14 로트 ) Tel Fax 경영 본부 ( 영업 , 관리 ) 서울특별시 구로구 디지털 로 285 ( 구로동 , 에이스 트윈 타워 1 차 701 - 1 호 ) Tel ( 대표 번호 ) Fax CHUNG - A Vina ( 베트남 법인 ) No 37 , Lane 52 Pham Hung St . , My Dinh 2 Ward , Nam Tu Liem Dist . , Hanoi , Vietnam Tel . ( + 84 ) VOIP . ( + 82 ) CHUNG - A LCD ( 중국 법인 ) Industrial Park , Suzhou , Jiangsu , China Tel . ( + 86 ) Fax . ( + 86 ) TOTAL CLEANROOM SOLUTION 
 2 최고 의 가치 를 창출 하 는 최고 의 파트너 ! 신뢰 할 수 있 는 믿음직 한 파트너 ! 저희 청아 에스티 는 2000 년 창립 이래 크린 룸 분야 사업 을 시작 으로 , 기계 설비 분야 및 소방 설비 분야 사업 을 통해 사업 구조 를 다각화 하 며 , 해외 네트워크 확장 으로 글로벌 성장기 반 또한 꾸준히 구축 해 나가 고 있 습니다 . 저희 청아 에스 티 는 고객 의 격려 와 관심 을 최상 의 품질 로써 보답 해 드리 겠 습니다 . 축적 된 기술력 과 풍부 한 경험 을 토대 로 , 다양 한 산업 현장 과 건축물 에 최상 의 조건 을 유지 할 수 있 도록 설계 하 고 , 시공 하 여 믿 고 찾 을 수 있 는 기업 이 되 기 위해 노력 하 고 있 습니다 . 앞 으로 도 저희 청아 에스티 는 지속 적 인 R & D 투자 로 독창 적 인 기술 개발 과 품질 향상 에 최선 을 다 하 며 , " 고객감동 서비스 ", " 세상 을 바꾸 는 기술 " 이 라는 비전 을 이룰 수 있 도록 끊임없이 정진 하 겠 습니다 . Contents 클린 룸 의 정의 클린 룸 의 규격 Industrial Clean Room Bio Clean Room HACCP GMP Clean Equipment Air Shower ( for Person ) Air Shower ( Tunnel ) Showering Pass Box Pass Box Blower Filter Unit Fan Filter Unit Hepa Filter Unit Clean Booth Clean Bench Clean Work Table Clean Locker Relief Damper Air Control Unit H . V . A . C Solution Eco Heat Pump 공 조기 Eco 공 조기 ( 수냉식 ) 항온 항 습기 제습기 
 3 ABOUT CLEANROOM ? Cleanroom 이 란 공기 에 의해서 운반 된 입자 상 의 물질 을 제한 하 고 조절 하 기 위하 여 만들 어 진 구역 이나 방 을 말 한다 . 좀 더 구체 적 으로 표현 하 면 Cleanroom 은 청정 공기 를 다량 으로 흐르 게 하 여 실내 에서 발생 한 먼지 를 신속히 실외 로 빨 아 내보내 도록 한 구역 을 말 한다 . 따라서 Cleanroom 은 다음 의 다섯 가지 기본 개념 을 고려 함 으로써 가능 하 게 된다 . 클린 룸 의 정의 클린 룸 적용 분야 고청정 Preventing Purging Prohibiting Protecting Providing 입자 상 물질 의 진입 을 막 는다 . 입자 상 물질 을 제거 한다 . 물질 의 발생 을 금한다 . 입자 상 물질 의 충돌 및 정체 로부터 보호 한다 . 출입 하 는 물질 과 사람 을 Cleaning 하 기 위한 장소 를 둔다 . I . C . R ( Industrial Clean Room ) Cleanroom required for industry 반도체 정밀 공학 B . C . R ( Biological Clean Room ) Cleanroom for removing biological particle 제약 병원 전자 공학 광학계 측 식품 동물 사 육 실 초 정밀 고밀 도 클린 룸 기술 오염 제 어 무 세균 위 다섯 가지 를 만족 시키 기 위한 요구사항 무균 또는 무진 의 공기 를 보낼 것 클린 룸 관리 의 5 대원칙 Preventing 공기 의 속도 는 일정 할 것 Purging 송풍 경로 및 실내 에서 먼지 발생 이 없 을 것 Prohibiting 공기 의 흐름 이 층류 일 것 실내 를 양 압 으로 유지 할 것 Protecting 발생 된 먼지 가 빨리 배출 될 것 공급 계통 에 필터 를 설치 한다 . Duct 에서 의 공기 Leak 방지 Room Layout 을 적절히 고려 이중 Door 의사 용 오염 된 공기 의 배출 필터 로 여과 된 청정 공기 의 공급 청정 공기 의 환기 횟수 를 높인다 . 정기 , 비 정기 적 인 Clean 의 실시 저 발진 성 재료 의 선택 적 사용 ( Clean Paper 및 각종 기자재 의 Clean 화 ) Class 를 고려 한 기자재 의 선별 사용 청정 실용 방진 의류 의 착용 Clean Bench 이용 작업 영역 지정 작업 전용 Carrier Box 의 이용 보관장 소 의 Clean 화 Air Shower Pass Box Providing 클린 룸 을 필요 로 하 는 산업 업종 적용 장소 클린 룸 의 크라스 허용 입자 ( μ m ) 의약 , 약품 , 연구소 , 필름 제조 식품 의약품 생산 공장 , 000 < 0 . 3 , < 10 실험 용 동물 축사 , 사진감 광유 제도 부 1 - 10 , 000 < 0 . 3 발효 , 양조공장 , 000 < 100 우유 , 기타 음료 , 생과자 제조 공장 , 000 < 0 . 3 어육 2 차 가공품 , 포장 공정 , 000 < 0 . 1 의료 수술실 , 미숙아 실 , 격리 병실 100 - 1 , 000 < 0 . 3 전자 , 전기 , 기기 , 공업 반도체 소자 , 집적회로 , 브라운관 , VTR , 전산기 용 자기 테이프 , 000 < 0 . 1 전산기 제조 공정 , 전산기 사용 실 , 000 < 0 . 5 - < 100 요업 정밀 세라믹 , 000 < 0 . 1 인 쇄정 밀제 판 , 전자 제 판 1 , 000 - 10 , 000 < 0 . 3 합성수지 , 고무 인공 신장 , 의약품 용기 , 수술 용 장갑 , 고급 라텍스 , 000 < 0 . 3 정밀 , 기계 , 공업 , 가공 정밀 자이로 , 소형 베 아 링 , 광학 렌즈 , 전기 접점 , 정밀 유도 장치 , 정밀 유체 소자 소형 계기 , 시계 , 유압 제어 기기 , 미사일 부품 , 베어링 , 유체 소자 < 0 . 5 / , 000 < 50 시계 , 카메라 , 엑 츄 에타 , 산소 , 액체 산소 펌프 기기 , 000 < 0 . 3 비스코스 공정 , 비닐 시트 , 합성지 , 합 피 100 , 000 < 50 , < 
 5 ABOUT INDUSTRIAL CLEAN ROOM ? 최근 전자 공업 , 정밀 기계 공업 등 첨단 산업 의 발달 로 인하 여 그 생산 제품 에 는 정밀화 , 미세화 , 고품질 화 및 고 신뢰 성 이 요구 되 고 있 습니다 . 전자 공장 , Film 공장 또는 정밀 기계 공장 등 에서 는 실내 부유 미립자 가 제조 중 인 제품 에 부착 되 면 제품 의 불량 을 초래 하 고 , 사용 목적 에 적합 한 제품 의 생산 에 저해 요소 가 되 어 제품 의 신뢰 성 과 수율 ( 생산 원가 ) 에 막대 한 영향 을 미치 므로 공장 전체 또는 중요 한 작업 이 이루어지 는 부분 에 대해서 는 필요 에 대응 하 는 청정 한 환경 이 유지 되 도록 하 여야 합니다 . 이런 목적 의 청정 공간 을 Industrial Clean Room 이 라고 하 며 , 대단히 높 은 청정 상태 가 요구 되 는 경우 가 많 습니다 . ICR 의 적용 분야 및 특징 고품질 확보 는 초청 정공 간 의 조성 에서 비롯 됩니다 . CR 의 적용 분야 / Applied Area 반도체 Semi - Conductor 프린트 판 P . C . B 특기 사항 / Description 결정 성장 , 확산 , Photo Etching , 금속 증착 공정 에서 제품 관리 Cristalization , Diffusion , Sputtering Process 사진 촬영 , 현상 , 건조 , Photo Mask 제작 , Picturing , DP , Drying , Photo Mask Production ICR 이 가장 많이 적용 되 는 분야 는 IC , VLSI 로 대표 되 는 반도체 산업 이 며 최근 에 는 신 소재 , 화인 케미컬 등 적용 분야 가 점차 확대 되 고 있 습니다 . ICR 의 특징 은 Clean Room 설비 투자 비 가 제품 의 품질 , 수율 ( 생산 원가 ) 향상 으로 이어진다는 점 입니다 . 이것 은 Clean Room 투자 가 그만큼 실효 를 거두 는 것 으로 어느 제품 에 는 어느 정도 의 청 정도 가 필요 한지 또한 경험 데이터 를 통해 알 수 있 으므로 Clean Room 설치 시 에 는 제조 공정 중 가장 중요 한 부분 에 최고 청 정도 를 적용 하 고 다른 공정 은 가능 한 한 경제 적 인 크린 룸 을 계획 하 는 것 이 중요 합니다 . ICR 을 필요 로 하 는 제품 , 공정 과 가장 많이 적용 되 고 있 는 공기 청 정도 를 예시 한 것 입니다 . 전자 공업 Electronic Industry 전자계산기 Electronic Calculator 전자 부품 의 결합 조립품 으로 자기 Drum , Tape 제작 Magnetic drum as assembled electronic parts Industrial Clean Rroom 의 적용 분야 ICR 인공위성 Satelite 부막 Thin Film 신뢰 성 향상 Increase of reliability Film , 연포 제재 , 알루미늄 상자 제작 Film , Soft Packing material & Aluminium box 크린 룸 이 필요 한 산업 분야 LSI 제조 웨이퍼 공정 LSI 조립 , 테스트 공정 실리콘 단결 정품 포토 마스크 공기 청 정도 ( 0 . 5 μ m , EA / ft 3 ) , 000 10 , , 000 정밀 기계 Precision Machines 항공 , 해 계기 , 보통 측정기 , 수은 과 공기 의 고정 도 스위치 Airplane , Sea instrument , General instrument , High precise switch for mercury 포토레지스트 일반 액정 ( TN , STN ) 디스플레이 용 액정 ( TFT , MIN ) 투영 용 액정 ( TFT ) 정밀 공업 Precision Industry 광학 기계 Optical Machines 카메라 조립 , 렌즈 제작 조립 , 셔터 조립 , Micro Film 및 Electro - Luminesence 제작 Ass ' y of camera , Ass ' y lens production , Shutter Ass ' y , Micro film 하이브리드 IC 프린트 기판 재료 프린트 배 선판 트랜지스터 , 다이오드 시계 Watch 조립 , 전자시계 제작 Electro - Luminesence production Precision Electronic Components HDD Head & Disk 컴퓨터 HDD 조립 비디오 테이프 , 플로피 디스크 사진 필름 광섬유 제조 공정 미니 어 쳐 베어링 카메라 , 안경 렌즈 반도체 용 제조 장치 크린 파이프 , 밸브 류 LSI 제조 용 화학 약품 정밀 측정기 제조 방진복 클리닝 인쇄 , 재판 8 9 
 6 ABOUT BIOLOGICAL CLEAN ROOM ? Biological Clean room 은 미국 의 Apollo 계획 에 따라 개발 된 기술 입니다 . 즉 지구 상 의 미생물 을 우주 에 흩뿌리 지 않 기 위해 , 또한 우주 의 미생물 을 지구 에 가지 고 들어와 미경험 의 균 에 의한 감염 장애 를 일으키 지 않 기 위한 기술 입니다 . 그 응용 으로서 병원 에서 는 감염 률 저하 를 목적 으로 하 는 BCR 병실 , BCR 수술실 , 실험동물 실 , Bio Hazard 제어 시설 이 있 으며 , 제약 및 식품 공장 에서 는 고품질 의 안정 유지 를 목적 으로 하 는 제조 환경 의 청정 화 가 있 습니다 . ABOUT HACCP ? HACCP 는 위해 요소 분석 ( Hazard Analysis ) 과 중요 관리 점 ( Critical Control Point ) 의영 문 약자 로서 " 해 썹 " 또는 " 위해 요소 분석 점 관리 기준 " 이 라 합니다 . 위해 요소 분석 이란 " 어떤 위해 를 미리 예측 하 여 그 위해 요인 을 사전 에 파악 하 는 것 " 을 의 미 하 며 , 중요 관리 점 이란 " 반드시 필수 적 으로 관리 하 여야 할 항목 " 이 란 뜻 을 내포 하 고 있 습니다 . 즉 , HACCP 는 위해 방지 를 위한 사전 예방 적 식품 안전 관리 처 를 말 합니다 . Biological Clean Room 의 정의 HACCP 의 정의 NASA 규격 의 요지 에 의하 면 [ Biological Clean Room 이 라는 것 은 제품 에 대하 여 어느 특정 한 기준치 를 만족 하 도록 실내 의 온 습도 및 압력 제어 를 유지 함 과 동시 에 생물 입자 및 비 생물 입자 를 제어 하 는 밀폐실 을 말 한다 ] 라고 되 어 있 습니다 . 종래 의 공기 조화 설비 에 미생물 의 수 를 제어 하 는 것 에 중점 을 두 는 것 을 BCR 이 라 할 수 있 습니다 . 또한 미생물 을 제어 하 기 위해서 는 System 뿐 만 아니 라 , 거기 서 작업 하 는 사람 의 훈련 이나 운영 방법 등 이 중요 하 며 , 이것 들 을 종합 적 으로 포함 하 여 BCR 기술 이 라 부르 게 됩니다 . 원료 와 공정 에서 발생 가능 한 병원 성 미생물 등 생물학 적 , 화학 적 , 물리 적 위해 요소 분석 HA 위해 요소 분석 + CCP 중요 관리 점 위해 요소 를 예방 , 제거 또는 허용 수준 으로 감소 시킬 수 있 는 공정 이나 단계 를 중점 관리 BCR 사용 분야 및 청 정도 적용 분야 Clean Room 의 필요 성 특기 사항 적용 분야 용 도공 기청 정도 등급 HACCP 의약품 Drug 실험동물 사 육 효과 Laboratory 식품 Food 품질 향상 , 법률 규제 생물학 적 오염 방지 제조 공정 중혼 염 에 의한 오염 방지 약제 효과 의 바른 규제 무균 동물 사육 중 미생물 오염 방지 법률 규제 사람 , 동물 배설물 등 대기 오염 방지 대기 오염 에 의한 식품 의 변질 방지 제조 과정 에서 미생물 오염 및 번식 방지 식품 고유 의 맛 과 품질 의 향상 GMP 준수 GLP 준수 HACCP 규정 GMP 적용 가능 약품 의료 병원 제약 공정 100 ~ 100 , 000 주사액 봉입 100 이하 혈액 , 링 겔 액 , 왁 진보 관 100 ~ 1 , 000 무균 수술실 100 이하 일반 수술실 1 , 000 ~ 100 , 000 회복실 , ICU , CCU 1 , 000 ~ 100 , 000 무균 병실 100 ~ 10 , 000 신생아 , 미숙아 실 1 , 000 ~ 100 , 000 무균 실 100 이하 HACCP 의 특징 시설 / 설비 원료 공정 HACCP 구성 요소 HACCP HACCP PLAN SSOP Sanitation Standard Operating Procedures 화장품 Cosmetic 오염 에 의한 품질 의 저하 방지 미생물 증식 방지 GMP 적용 가능 수술 용구 보관 100 이하 무균 동물 실험 100 이하 약제실 100 ~ 10 , 000 종업원 교차 오염 GMP Good Manufacturing Practice BIO HAZARD 병원 Hospital 작업자 미생물 / 유해 오염 물질 에서 보호 육종 유전자 조작 교배 , 발아 관리 시 생물 오염 방지 수술실 오염 방지 생명 유지 및 연장 저항력 약한 환자 대기 오염 및 미생물 감염 방지 격리 작업자 보호 식품 우유 , 술 , 유산균음료 100 이하 청량 음료 마개 봉입 100 ~ 10 , 000 유제품 , 생과자 포장 100 , 000 햄 제조 100 ~ 1 , 000 버섯 100 ~ 1 , 000 식육 가공 100 ~ 10 , 000 완제품 종합 위생 관리 작업 환경 HACCP Plan ( HACCP 관리 계획 ) 전 생산 공정 에 대해 직접 적 이 고 치명 적 인 위해 요소 분석 , 집중 관리 필요 한 중요 관리 점 결정 , 한계 기준 설정 , 모니터링 방법 설정 , 개선 조치 설정 , 검증 방법 설정 , 기록 유지 및 문서 관리 등 에 관한 관리 계획 SSOP ( 표준 위생 관리 기준 ) 일반 적 인 위생 관리 운영 기준 , 영업장 관리 , 종업원 관리 , 용수 관리 , 보관 및 운송 관리 , 검사 관리 , 회수 관리 등 의 운영 절차 GMP ( 우수 제조 기준 ) 위생 적 인 식품 생산 을 위한 시설 설비 요건 및 기준 건물 의 위치 , 시설 설비 의 구조 , 재질 요건 등 에 관한 기준 10 11 
 7 ABOUT HACCP ? HACCP 는 위해 요소 분석 ( Hazard Analysis ) 과 중요 관리 점 ( Critical Control Point ) 의영 문 약자 로서 " 해 썹 " 또는 " 위해 요소 분석 점 관리 기준 " 이 라 합니다 . 위해 요소 분석 이란 " 어떤 위해 를 미리 예측 하 여 그 위해 요인 을 사전 에 파악 하 는 것 " 을 의 미 하 며 , 중요 관리 점 이란 " 반드시 필수 적 으로 관리 하 여야 할 항목 " 이 란 뜻 을 내포 하 고 있 습니다 . 즉 , HACCP 는 위해 방지 를 위한 사전 예방 적 식품 안전 관리 처 를 말 합니다 . ABOUT GMP ? ( Good Manufacturing Practice ) GMP 는 Good Manufacturing Practice 의 약자 로 [ 우수 제조 관리 기준 ] 이 라고 부릅니다 . 통상 우수 한 제품 을 생산 하 기 위한 최소한 의 시설 기준 을 뜻 하 는 말 로 우리나라 에 는 의약품 과 화장품 , 식품 분야 에서 는 건강 기능 식품 에 GMP 가 적용 되 고 있 습니다 . 미국 은 연방 법전 ( Code of Federal Regulations ) 중 Title 21 CFR , Part 110 에 Currenl Good Manufacturing Practice 라는 제목 으로 기술 되 어 있 고 이 는 [ 식품 의 제조 , 포장 , 보관 을 위한 우수 식품 제조 관리 기준 ] 이 라고 설명 하 고 있 습니다 . HACCP 적용 원칙 7 원칙 12 절차 HACCP 12 절차 란 준비 단계 5 절차 와 HACCP 7 원칙 을 포함 한 총 12 단계 의 절차 로 구성 되 며 , HACCP 관리 체계 구축 절차 를 의미 합니다 . 절차 . 1 절차 . 2 절차 . 3 절차 . 4 절차 . 5 절차 . 6 원칙 . 1 GMP 의 필요 성 의약품 은 유효 성 , 안전 성 , 안정 성 의 3 대 특성 이 확보 되 어야 한다 . 소비자 는 의약품 의 특성 을 확인 할 능력 이 없 으므로 제조 업자 는 기업 윤리 차원 에서 품질 을 확보 할 수 있 는 공정 을 확보 해야 하 며 , 정부 는 KGMP 시설 업소 에 대한 여러 우대 혜택 을 주 며 관리 감독 및 시설 을 권장 하 게 되 었 다 . HACCP 팀 구성 제품 설명서 작성 용도 확인 공정 흐름 도 작성 공정 흐름 도 현장 확인 위해 요소 분석 GMP 신청 절차 신청인 처리 기관 / 식품 의 약안 전청 ( 담당 부서 ) 문서 화 , 기록 유지 방법 설정 검증 절차 및 방법 수립 개선 조치 방법 수립 CCP 모니터링 체계 확립 CCP 한계 기준 설정 중요 관리 점 ( CCP ) 결정 신청서 작성 GMP 기준 적 합인 정신 청서 제조소 평면도 GMP 적용 계획서 1 로트 이상 의 제조 ( 생산 ) 기록 , 품질 관리 ( 시험 기록 ) 포함 접수 ( 식품 의 약안 전청 종합 민원실 ) 서류 검토 / 식품 의 약안 전청 ( 해당 부서 ) 현지 시설 조사 실시 시설 조사 및 GMP 적용 실시 상황 평가 표 에 따라 현장 확인 절차 . 12 원칙 . 7 절차 . 11 원칙 . 6 절차 . 10 원칙 . 5 절차 . 9 원칙 . 4 절차 . 8 원칙 . 3 절차 . 7 원칙 . 2 허가증 교부 결재 의무 적용 대상 식품 위생법 시행 규칙 제 62 조제 1 항 각호 의 식품 을 제조 , 가공 하 는 자 는 식품 안전 관리 인증 기준 을 적용 , 준수 하 여야 한다 . 지정 운영 개선 보완 지정 운영 적합 이행 사후 관리 ( 연 1 회 이상 ) 시정 지정 취소 부적합 2 회 연속 불이행 어육 가공품 ( 어묵 류 ) / 냉동 수산 식품 ( 어류 , 연체 류 , 패류 , 갑각류 , 조미 가공품 ) / 냉동식품 ( 피자 류 , 만두 류 , 면류 ) / 빙과 류 / 비 가 열 음료 / 레토르트 식품 외 GMP Utility 청아 에스티 ( 주 ) 는 수많 은 GMP 시설 유틸리티 납품 실적 을 바탕 으로 각종 설비 유틸리티 에 대해 설계 부터 시공 까지 의 모든 업무 를 수행 합니다 . 수 처리 / 이송 / 조제 / 충 진 시설 설비 등 12 13 
 8 CLEAN EQUIPMENT 고객 만족 을 위한 고객 가치 창조 청아 에스티 청아 에스티 ( 주 ) 는 초 정밀 산업 시대 의 고객 의 요구 에 따른 클 린청 정도 를 제어 하 기 위해서 보이 지 않 는 곳 에서 도 고객 과 함께 합니다 . 청아 에스티 ( 주 ) 는 반도체 , LCD , 전자 부품 분야 등 첨단 산업 기기 생산 공정 에 필수 적 인 청정 환경 을 추구 하 며 하루 가 다르 게 급변 하 는 산업 사회 에 대처 하 고 첨단 제품 을 보다 안정 적 인 환경 에서 생산 할 수 있 도록 앞선 신 기술 과 신 제품 을 개발 하 여 고객 이 만족 할 수 있 도록 최선 을 다 하 겠 습니다 . 청아 에스티 ( 주 ) 고객 의 생산 제품 에 가장 적합 하 도록 생산 제품 과 작업자 사이 의 동선 을 면밀히 조사 검토 하 여 최적 의 LAY - OUT 을 구성 할 수 있 도록 서비스 를 제공 합니다 . 청아 에스티 ( 주 ) 는 고객 의 생산 제품 특성 에 맞추 어서 설계 진행 을 하 여 불 필요 한 과 투자 를 미연 에 방지 하 고 신 기술 적용 을 통한 고성능 의 경제 적 인 클린 룸 을 구성 하 고 있 습니다 . CLEAN EQUIPMENT AIR SHOWER ( for Person ) AIR SHOWER ( Tunnel ) SHOWERING PASS BOX PASS BOX BLOWER FILTER UNIT FAN FILTER UNIT HEPA FILTER UNIT CLEAN BOOTH CLEAN BENCH CLEAN WORK TABLE CLEAN LOCKER RELIEF DAMPER AIR CONTROL UNIT 15 
 9 CLEAN EQUIPMENT CLEAN EQUIPMENT AIR SHOWER ( For Person ) 크린 룸 의 청 정도 유지 를 위해 필요 한 무진 기기 를 직접 생산 하 고 있 습니다 . 다양 한 크린 룸 에 최적 화 되 고 이미 성능 이 검증 된 무진 기기 를 공급 하 여 가장 깨끗 한 크린 룸 으로 만들 어 드립니다 . Clean Room 이나 청정 작업실 에 입 실시 외부 로부터 오염 물질 이 유입 되 는 것 을 방지 하 기 위하 여인 체 에 부착 된 분진 또는 미생물 류 를 고속 의 청정 공기 로 세정 제거 하 는 Clean up 장치 입니다 . CLEAN ROOM SYSTEM Clean Locker Relief Damper Clean Booth Clean Bench FFU ( Fan Filter Unit ) CLEAN ROOM Class 1 . 000 ~ CLEAN ROOM Class 1 ~ 100 PREPARE ROOM SMOCK ROOM Specification CAASP - A CAASP - B CAASP - C 사용 인원수 2 인용 4 인용 6 인용 외부 규격 ( L X D X H ) 1 , 450 X 1 , 000 X 2 , 200 1 , 450 X 2 , 000 X 2 , 200 1 , 450 X 3 , 000 X 2 , 200 내부 규격 ( L X D X H ) 800 X 920 X 1 , X 1 , 920 X 1 , X 2 , 920 X 1 , 950 Door Size ( L X H ) 800 X 1 , 950 ( 수동 , 편 개 ) Air Velocity ( M / S ) 25 m / s Over Filter Efficiency 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % Filter Element Pre Filter / Hepa Filter ( Main Filter ) Air Volume ( CMM ) Air Shower ACU ( Air Control Unit ) HFU ( HEPA Filter Unit ) Pass Box BFU ( Blower Filter Unit ) Number of Nozzles ( ea ) Power Source 3 ø X 380 V / 220 V X 60 Hz * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 
 10 L CLEAN EQUIPMENT AIR SHOWER ( Tunnel ) SHOWERING PASS BOX 많 은 인원 이 함께 에어 샤워 를 진행 함 으로써 작업 인원 의 투입 시간 을 줄여 작업 시간 단축 , 생산 성 향상 , 품질 을 향상 시키 는 효과 를 가져올 수 있 습니다 . 또한 사용 인원 및 동선 에 맞 게 제작 이 가능 하 므로 공간 활용 에 도 용이 합니다 . Base 가 없 는 상태 로 제작 되 어 자재 운반 용 대차 자체 를 이동 함 으로써 자재 의 분진 을 신속히 제거 하 여 생산 성 향상 에 도움 을 줍니다 . CAAST - A D ' D L D D ' D H L D D ' D H L ' H L ' L L CAAST - B L ' CAAST - C L D Specification CAAST - A CAAST - B CAAST - C Specification CASPB - A CASPB - B CASPB - C 사용 인원수 12 인용 14 인용 16 인용 외부 ( L X D X H ) 1 , 700 X 2 , 000 X 2 , 350 3 , 300 X 2 , 700 X 2 , 350 1 , 400 X 1 , 200 X 1 , 960 Size 외부 규격 ( L X D X H ) 1 , 450 X 4 , 650 X 2 , 250 1 , 450 X 5 , 450 X 2 , 250 1 , 450 X 6 , 250 X 2 , 250 내부 ( L X D X H ) 800 X 1 , 700 X 2 , 100 1 , 600 X 2 , 400 X 2 , 100 1 , 000 X 1 , 000 X 1 , 210 내부 규격 ( L X D X H ) 800 X 4 , 000 X 1 , X 4 , 800 X 1 , X 5 , 600 X 1 , 950 T YPE Single Double Single Door Door Size ( L X H ) 800 X 1 , 950 ( 수동 , 편 개 ) OPEN SIZE ( L X H ) 1 , 600 X 2 , 100 1 , 000 X 1 , 210 Air Velocity ( M / S ) 25 m / s Over Filter Efficiency 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % Filter Efficiency 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % Air Velocity ( M / S ) 25 m / s Over Filter Element Pre Filter / Hepa Filter ( Main Filter ) Number of Nozzles ( ea ) Number of Nozzles ( ea ) Power Source 3 ø X 380 / 220 V X 60 Hz Power Source 3 ø X 380 / 220 V X 60 Hz * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 . * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 
 11 CLEAN EQUIPMENT PASS BOX BLOWER FILTER UNIT CLEAN ROOM 과 외부 사이 의 벽체 에 설치 하 여 재료 의 출입 중 에 발생 되 는 오염 된 공기 의 침입 을 방지 하 기 위한 장치 입니다 . 필요 에 따라 다양 한 형식 으로 제작 할 수 있 습니다 . FILTER UNIT 에 소형 BLOWER 가 부착 되 어 청정 공기 를 넓 게 확산 시켜 주 며 DUCT 연결 TYPE 및 자체 순환 TYPE 이 있 습니다 . 설치 예 H D L H L D H L L Specification CAPB - A CAPB - B Size 외부 ( L X D X H ) 685 X 400 X X 800 X 840 내부 ( L X D X H ) 500 X 400 X X 800 X 750 외부 ( L X D X H ) 재질 STS 304 / Steel Baked Melamine Coated 내부 ( L X D X H ) STS 304 / Steel Baked Melamine Coated Window Safety Class ( Mantorxnaud ) 5 T Inter - Lock Mechanical Weight ( Kg ) 표준형 - 35 kg / UV - 37 kg 표준형 - 55 kg / UV - 57 kg Lamp 표준형 - 형광 등 부착 / UV 형 - 살균등 부착 Option 인터폰 , 표시등 , 부저 Power 1 ø X 220 V X 60 Hz * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 . Specification CABFU - A CABFU - B CABFU - C Body Size ( L X D X H ) 670 X 670 X X 670 X 600 1 , 270 X 1 , 220 X 600 재질 Steel / Baked Melamine Coated Filter HEPA / ULPA Filter Filter Size 610 X 610 X 150 T 610 X 610 X 150 T 1220 X 610 X 150 T Efficiency 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % Air Volume ( CMM ) Casing STS / Steel & Baked Melamine Coated Power Source 3 ø X 380 / 220 V X 60 Hz * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 
 12 CLEAN EQUIPMENT FAN FILTER UNIT HEPA FILTER UNIT 각종 청 정도 구획 을 자유 롭 게 LAY - OUT 할 수 있 으며 , 제조 장치 의 LAY - OUT 변경 에 따른 유연 성 이 좋 습니다 . 천정 형 HEPA FILTER UNIT 는 천 정부 에 설치 해서 별도 로 설치 한 팬 에 의해 실내 에 청정 공기 를 토출 합니다 . L Specification CAFFU - A CAFFU - B Specification CAHFU - A CAHFU - B Body 외부 ( L X D X H ) 872 X 572 X 250 1 , 172 X 572 X 250 Body 외부 ( L X D X H ) 670 X 670 X X 1 , 270 X 550 Filter Efficiency 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % Size 867 X 572 X 75 T 1 , 167 X 572 X 75 T Filter Pressure ( mmaq ) 9 9 소음 46 ~ ~ 54 재질 Steel / STS Power Source AC 3 ø X 380 / 220 V X 60 Hz Weight ( kg ) Efficiency Hepa Filter 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % 이상 Size 610 X 610 X 150 T 610 X 1220 X 150 T Air Volume ( CMM ) Pressure ( mmaq ) 25 재질 Steel / STS Damper 250 ø / 300 ø Weight ( kg ) * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 . * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 
 13 CLEAN EQUIPMENT CLEAN BOOTH CLEAN BENCH 청정 공간 이 필요 한 곳 에 국부 적 으로 설치 할 수 가 있 어 CLEAN ROOM 안 에서 고청 정도 를 요구 하 는 곳 이나 실험실 , 생산 라인 에서 간 이 CLEAN ROOM 으로 사용 이 가능 합니다 . 작업 공간 을 국부 적 으로 고청정 환경 에 이르 게 하 는 장치 로써 , 전자 공업 , 약품 공업 , 정밀 공업 , 의학 등 모든 산업 분야 에 응용 되 고 있 으며 , CLEAN BENCH 자체 로써 국소 의 CLEAN ROOM 을 얻 을 수 있 는 UNIT 입니다 . 기류 수평 형 ( Horizontal Laminar Flow Type ) 기류 수평 형 CLEAN BENCH 는 가장 소형 , 경량 입니다 . 소 부품 취급 등 기류 를 방해 하 지 않 도록 하 는 사용법 에 적합 합니다 . 기류 수직 형 ( Vertical Laminar Flow Type ) 기류 수직 형 CLEAN BENCH 는 작업 실안 을 양 압 으로 하 여 청 정도 를 얻 는 구조 를 위한 모든 작업 에 적합 합니다 . Specification CACBN - VA CACBN - VB CACBN - HA CACBN - HB Specification CACB - A CACB - B CACB - AF CACB - BF 외부 규격 ( L X D X H ) 1 , 600 X 1 , 500 X 2 , 000 1 , 600 X 2 , 250 X 2 , 000 2 , 500 X 3 , 500 X 2 , 200 5 , 000 X 3 , 500 X 2 , 200 청 정도 CLASS 100 Filter Efficiency 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % Power Source AC 3 ø X 380 V / 220 V X 60 Hz * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 . 외부 규격 ( L X D X H ) 900 X 800 X 2 , 000 1 , 700 X 800 X 2 , 000 1 , 400 X 800 X 1 , 550 2 , 000 X 800 X 1 , 550 내부 ( 작업대 ) 규격 ( L X D X H ) 740 X 650 1 , 540 X 650 1 , 240 X 650 1 , 840 X 650 청 정도 CLASS 100 Air Velocity ( M / S ) 0 . 4 m / s ± 10 % Air Volume ( CMM ) Filter Efficiency 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % Power Source AC 1 ø X 220 V * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 
 14 CLEAN EQUIPMENT CLEAN WORK TABLE CLEAN LOCKER 일반 전기 , 전자 제품 등 의 조립 작업 용 테이블 로서 , 인체 의 유해 한 냄새 ( 두통 , 어지럼증 , 아토피 등 ) 를 제거 하 고 , 정전기 방지 제품 입니다 . CLEAN ROOM 내 에 출입 하 는 작업자 의 의복 ( 무 진복 ) 을 보관 하 는 것 으로 의복 의 청정 화 와 오염 방지 를 위한 장치 입니다 . Specification CACWT - A CACWT - B 사용 인원수 1 인용 2 인용 규격 ( L X D X H ) 660 X 630 X 630 1 , 300 X 630 X 630 Air Velocity ( M / S ) 0 . 2 m / s ~ 0 . 5 m / s 이오 나이저 SIZE ( W X D X H ) 70 X 50 X X 50 X 25 Filter Efficiency 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % Element Pre Filter / Carbonite Filter Filter SIZE ( W X D X H ) 500 X 100 X 25 1 , 000 X 100 X 25 Number of Nozzles ( EA ) 3 6 Power Source 3 ø X 380 / 220 V X 60 Hz * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 . Specification CACL - A CACL - B CACL - C CACL - D 외부 규격 ( L X D X H ) 500 X 600 X 2 , X 600 X 2 , X 600 X 2 , 100 1 , 200 X 600 X 2 , 100 Air Velocity ( M / S ) 토출구 하부 100 mm 에서 0 . 3 m / sec ± 10 % Air Volume ( CMM ) Filter Efficiency 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % Power AC 3 ø X 380 / 220 V X 60 Hz 재질 Steel / STS * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 
 15 CLEAN EQUIPMENT RELIEF DAMPER AIR CONTROL UNIT 실내 의 정압 을 일정 하 게 유지 시켜 부유 분진 이나 미생물 의 침입 을 막 으며 공기 의 역류 를 방지 하 여 실외 공기 가 유입 되 어 CLEAN ROOM 을 오염 시키 는 것 을 방지 합니다 . ACU CLEAN ROOM SYSTEM 은 GRATING 바닥 을 사용 하 지 않 고 CLASS 1 , 000 을 유지 할 수 있 습니다 . ACU 는 실내 의 천 정부 에 설치 된 LINE TYPE 의 SUPPLY DUCT 에 의해서 층류 에 가까운 극히 안정 된 흐름 이 유지 됩니다 . Feature 1 연식 표준 1 . Unit 의 조합 으로 어떠 한 조건 의 CLEAN ROOM 에 도 적용 할 수 있 습니다 . 2 . 별도 의 기계실 이 필요 없 습니다 . 3 . 소형 의 Unit 이 므로 운전 및 수리 보수 가 용이 합니다 . 4 . 운전 소음 은 65 dB 이하 로 대단히 조용 합니다 . 5 . 설치 후 Class ( 청 정도 ) 변경 및 이설 , 개조 등 이 자유 롭 습니다 . 6 . Panel 공사 를 포함 한 기타 공사 기간 이 대폭 단축 됩니다 . 7 . Duct Type 과 Grill Type 이 있 으며 Grill Type 은 Duct 공사 가 필요 없 습니다 . 8 . Room 별 운전 및 Class 설정 이 가능 합니다 . 9 . Down Flow 의 안정 된 기류 가 얻 어 집니다 . Specification ø 190 ø 250 외형 규격 ( L X H ) 280 X X 340 Wall Open Size ( L H ) 255 X X 312 Wall Thickness 40 ~ 75 mm 조절 ( 10 mm 이상 조립 가능 ) CARD - 250 형 ( SIZE , 개구 Ø 250 ) CARD - 190 형 ( SIZE , 개구 Ø 190 ) 압력 차 ( mmag ) 개도 ( mm ) 압력 차 ( mmag ) 개도 ( mm ) Specification CAACU - A CAACU - B CAACU - C 압력 차 ( mmag ) 처리 풍 량 ( m 3 / H ) CARD - 250 형조 합시 성능 곡선 단식 2 연식 3 연식 4 연식 * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 . 처리 풍 량 ( m 3 / H ) 처리 풍 량 ( m 3 / H ) Air Volume ( CMM ) Fan Size SF 1 1 / 2 DS SF 1 3 / 4 DS SF 2 DS Fan Motor ( KW ) Cooling CAP . ( Kcal / h ) 8 , 400 14 , 300 21 , 500 Heaking CAP . ( Kcal / h ) 6 , 880 13 , 760 17 , 200 Elec . Heater ( KW X Step ) 2 X 4 4 X 4 5 X 4 Humdifier CAP . ( Kg / h ) Pan Type ( Kw ) Hepa Filter EFF . 0 . 3 µ m D . O . P Test 99 . 97 % 이상 Pre Filter EFF . 50 t N . B . S 85 % Control Humidifier , Heating , Cooling , Solenoid Valve , Expansion Valve Main N . F . B 50 A 75 A 125 A Full Load ( KW ) Dimension ( mm ) 1050 X 570 X X 715 X X 715 X 2300 Sound Level ( db ) 50 ~ 60 Power Source AC 3 ø X 380 / 220 V X 60 Hz * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 
 16 H . V . A . C SOLUTION ( Heating , Ventilation , Air Conditioning ) ECO HEAT PUMP 공 조기 ECO 공 조기 ( 수냉식 ) 항온 항습 기제 습기 30 31 
 17 H . V . A . C SOLUTION H . V . A . C SOLUTION ( Heating , Ventilation , Air Conditioning ) 공기조화 기와 Duct 시스템 을 이용 하 여온 습도 를 일정 하 게 유지 하 고 실내 공기 를 항상 쾌적 하 게 하 는 시스템 입니다 . 최신 공법 으로 제조 되 는 공기조화 기 와 효율 적 인 시스템 구성 을 통해 최적 의 실내 환경 을 구현 합니다 . ECO AIR HANDLING UNIT 청아 에스티 의 에너지 절약 형 " 에코 공 조기 " 는 MAIN COIL 의 토출 측 폐열 을 이용 하 여 외기 전처리 코일 을 사용 하 는 구조 로 냉방 및 난방 의 효율 증대 로 에너지 절감 효과 를 가져올 수 있 으며 , 유입 되 는 외기 ( OUT AIR ) 와실 내 공기 의 온도 편차 를 줄여 실내 의 온도 를 일정 하 게 유지 할 수 있 습니다 . SYSTEM FLOW 온도 및 습도 일정 하 게 유지 32 33 
 18 H . V . A . C SOLUTION ECO AIR HANDLING UNIT 공기조화 기 는 공조 설비 의 핵심 으로 실내 로 공급 되 는 공기 의 온습도 , 기류 , 청 정도 및 실내 의 조건 에 만족 하 도록 처리 하 는 기기 입니다 . Access door Pre + Medium filter Fan & Motor 고 효율 의 Air Foil Fan 을 적용 Running Cost 의절 감 Fan 의 저소음 경량 화 고 속회 전시 저소음 으로 Fan 을 소형 으로 설계 가능 하 고 설치 및 유지 보수 Space 의 최소 화 가능 제품 의 생산 성 향상 으로 원가 를 절감 할 수 있 으며 신속 한 납기 보장 Damper 풍 량조 절 이 용이 한 정풍 량방 식 의 Air Tight Damper 적용 Frame & Blade 는 AL 1 . 2 t 이상 의 고밀 도 압출 성 형재 사용 Blade 의 끝 단부 에 는 특수 재질 의 SEAL 를 부착 하 여 공기 의 누설 방지 Blade 는 PVC Gear 에 의해 회전 시 진동 이 없 고 공기 저항 이 적 음 Blade 는 폭 100 mm 의 익형 구조 이 며 대향연 동식 으로 회전 에 따라 비례제 어 가능 Air Tight Type 으로 기밀 성 이 우수 함 Casing 과 동일 한 구조 로 충분 한 단 열 성능 Packing 재질 은 내산성 이 우수 한 Neoprene 재질 을 사용 Door Handle 및 Hinge 는 AL 다 이 캐스팅 부품 사용 Door 의 부속품 들 은 외관 이 미려 하 고 , 내 구성 이 있 으며 원활 한 동작 이 가능 압력 손실 이 적 은 Pre & Medium Filter 를 기본 으로 장착 함 Pre Filter ( P / F ) 는 Mesh 타입 으로 세정 재생 가능 Medium Filter ( M / P ) 는 초 박형 ( 75 mm ) 으로 설치 Space 가 경제 적 M / F 는 운반 및 설치 가 용이 하 고 점검 이 유리 함 설치 는 Holding Frame 에 취부 하 여 정면 에서 탈착 이 용이 함 Filter 의 효율 은 P / F 는 AFI 85 % 이상 , M / F 는 NBS 60 % 이상 을 적용 Chilled water & Steam coil ( common coil , Dxcoil ) Steam 가습기 Module Type Frame Cu Tube 는 5 / 8 ", 두께 0 . 5 mm 의 순도 99 . 8 % 이상 의 이음매 없 는 인 탈산 동관 사용 AL Fin 은 Corrugate 형상 으로 성형 하 여 충분 한 열 접촉 을 갖 도록 기계식 확 관하 여열 교환 효율 을 향상 시켜 Coil 의 열전달 능력 이 우수 함 Coil Selection Program 에 의한 최적 설계 Fin 은 공기 마찰 저항 의 최소 화 및 표면적 을 최대 화 하 였 음 가습 능력 이 매우 우수 모든 용량 에 적용 할 수 있 음 세 퍼 레이터 와 분사 관 이 스텐 인 레스 로 제작 되 어 내 구성 이 좋 음 기류 속도 에 따라 고른 분사 가 가능 노즐 의 교체 가 가능 하 고 경량 으로 설치 가 가능 AL Module 형 구조 로 분해 조립 이 용이 함 AL Profile 로 외관 이 미려 한 신 감각 Frame 현장 조립 이 가능 하 며 반 입구 의 크기 에 영향 을 받 지 않 음 AL 에 피막 코팅 처리 로 부식 및 탈색 , 오염 방지 Base & Drain pan Module Type Casing Base 는 두께 2 . 3 t 이상 의 냉간 압연 강판 을 C 형 절곡 하 여 흑색 소부 도장 용접 이 필요 없 는 완전 조립식 으로 장비 하중 을 충분히 견딜 수 있 도록 제작 Base Panel 은 Casing 과 동일 한 구조 로 제작 하 여 조립식 으로 부착 Base 하부 에서 의 침입 열 에 의한 단 열 및 차음 효과 극대 화 Drain Pan 은 Base Panel 위 에 설치 하 여 열 손실 및 결로 발생 방지 실리콘 수지 강판 ( 0 . 5 t ) + 경질 우레탄 발포 ( 50 t ) + 실리콘 수지 강판 ( 0 . 5 t ) 산뜻 한 감각 의 강판 으로 주변 환경 과 미 적 감각 성 이 우수 함 Double Skin 구조 로 내구 성 향상 및 차음 효과 가 우수 함 경질 우레탄 을 발포 하 여 보온성 , 단열성 이 탁월 함 각종 유해 세균 의 발생 방지 Casing 고정 Blocking 을 사용 하 여 분해 및 조립 이 용이 함 Neoprene Packing 을부 착하 여 외부 공기 의 인입 을 방지 34 35 
 19 H . V . A . C SOLUTION AIR HANDLING UNIT Air Handling Unit Standard Specification Air Handling Unit Standard Specification SPECIFICATION MODEL SPECIFICATION MODEL 표준 풍 량 CMM 표준 풍 량 CMM , 000 1 , 100 1 , 200 1 , 300 1 , 400 Supply 풍 량 범위 CMM 50 ~ 63 64 ~ 82 83 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 470 Supply 풍 량 범위 CMM 471 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 , 050 1 , 051 ~ 1 , 150 1 , 151 ~ 1 , 250 1 , 251 ~ 1 , 350 1 , 351 ~ 1 , 450 풍 량 정압 mmaq 표준 풍 량 CMM 풍 량 정압 mmaq 표준 풍 량 CMM , 040 1 , 120 Return 풍 량 범위 CMM 40 ~ 50 51 ~ 65 66 ~ 84 85 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 376 Return 풍 량 범위 CMM 377 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 , 000 1 , 001 ~ 1 , 080 1 , 081 ~ 1 , 160 정압 mmaq 정압 mmaq 표준 코일 능력 송풍기 필터 접 속관 냉방 냉수 ( 6 열 ) 온수 ( 4 열 ) 난방 스팀 ( 2 열 ) 코일 규격 Supply ( Air Foil ) Return ( Sirocco ) Pre ( AFI 85 %) Medium ( NBS 60 ~ 95 %) 표준 Kcal / Hr 26 , 200 35 , 100 43 , 300 60 , 700 81 , 000 98 , , , , , 800 범위 Kcal / Hr 23 , 000 ~ 27 , 000 27 , 100 ~ 35 , 500 35 , 600 ~ 47 , 400 47 , 500 ~ 63 , 400 63 , 500 ~ 84 , 800 84 , 900 ~ 103 , , 400 ~ 128 , , 500 ~ 161 , , 900 ~ 187 , , 600 ~ 216 , 800 표준 Kcal / Hr 29 , 600 39 , 000 47 , 300 62 , 500 82 , , , , , , 600 범위 Kcal / Hr 27 , 100 ~ 30 , 400 30 , 500 ~ 39 , 500 39 , 600 ~ 48 , 500 48 , 600 ~ 64 , 800 64 , 900 ~ 87 , 100 87 , 200 ~ 116 , , 600 ~ 143 , , 600 ~ 183 , , 500 ~ 212 , , 400 ~ 220 , 300 표준 Kcal / Hr 46 , 800 60 , 400 76 , , , , , , , 범위 Kcal / Hr 24 , 600 ~ 48 , 000 48 , 100 ~ 62 , 300 62 , 400 ~ 79 , 500 79 , 600 ~ 106 , , 200 ~ 141 , , 000 ~ 183 , , 900 ~ 227 , , 200 ~ 275 , , 400 ~ 318 , 700 정면 면적 M ² 단수 단수 Set 유효 장 mm , 180 1 , 230 1 , 500 1 , 500 1 , , 800 ~ 362 , 300 규격 DS Set 2 1 / / / / / / 2 1 동력 HP ( Kw ) 2 ( 1 . 5 ) 3 ( 2 . 2 ) 5 ( 3 . 75 ) 5 ( 3 . 75 ) 7 . 5 ( 5 . 5 ) 10 ( 7 . 5 ) 10 ( 7 . 5 ) 15 ( 11 ) 15 ( 11 ) 20 ( 15 ) 규격 DS Set / / / / 동력 HP ( Kw ) 1 ( 0 . 75 ) 2 ( 1 . 5 ) 3 ( 2 . 2 ) 3 ( 2 . 2 ) 5 ( 3 . 75 ) 5 ( 3 . 75 ) 7 . 5 ( 5 . 5 ) 7 . 5 ( 5 . 5 ) 10 ( 7 . 5 ) 15 ( 11 ) 24 " X 24 " X 1 " 24 " X 12 " X 1 " 24 " X 24 " X 3 " 24 " X 12 " X 3 " EA 1 / 0 1 / 1 1 / 2 2 / 1 2 / 2 4 / 0 4 / 2 4 / 4 6 / 3 8 / 0 EA 1 / 0 1 / 1 1 / 2 2 / 1 2 / 2 4 / 0 4 / 2 4 / 4 6 / 3 8 / 0 냉온 수입 / 출구 A 40 / 40 40 / 40 50 / 50 50 / 50 65 / 65 65 / 65 65 / 65 80 / 80 80 / 80 80 / 80 증기 입 / 출구 A 32 / 20 40 / 32 50 / 32 50 / 32 50 / 32 55 / / / / / 40 2 드레 인 A 표준 코일 능력 송풍기 필터 접 속관 냉방 난방 코일 규격 냉수 ( 6 열 ) 온수 ( 4 열 ) 스팀 ( 2 열 ) Supply ( Air Foil ) Return ( Sirocco ) Pre ( AFI 85 %) Medium ( NBS 60 ~ 95 %) 표준 Kcal / Hr 233 , , , , , , , , , , 600 범위 Kcal / Hr 216 , 200 ~ 241 , , 200 ~ 266 , , 200 ~ 315 , , 600 ~ 370 , , 900 ~ 407 , , 900 ~ 452 , , 900 ~ 519 , , 300 ~ 569 , , 900 ~ 619 , , 100 ~ 673 , 800 표준 Kcal / Hr 238 , , , , , , , , , , 200 범위 Kcal / Hr 220 , 400 ~ 245 , , 900 ~ 300 , , 800 ~ 352 , , 100 ~ 413 , , 800 ~ 476 , , 700 ~ 522 , , 600 ~ 579 , , 400 ~ 635 , , 800 ~ 703 , , 500 ~ 763 , 000 표준 Kcal / Hr 389 , , , , , , , , 500 1 , 000 , 600 1 , 112 , 200 범위 Kcal / Hr 362 , 400 ~ 403 , , 100 ~ 479 , , 800 ~ 556 , , 500 ~ 631 , , 800 ~ 694 , , 400 ~ 799 , , 500 ~ 880 , , 800 ~ 961 , , 100 ~ 1 , 033 , 200 1 , 033 , 300 ~ 1 , 100 , 000 정면 면적 M ² 단수 단수 Set 유효 장 mm 1 , 800 2 , 150 2 , 500 2 , 500 2 , 700 2 , 750 3 , 050 3 , 350 3 , 350 3 , 700 규격 DS Set 4 1 / / / / / 2 2 동력 HP ( Kw ) 20 ( 15 ) 25 ( 19 ) 30 ( 22 ) 30 ( 22 ) 20 ( 15 ) 2 25 ( 19 ) 2 25 ( 19 ) 2 25 ( 19 ) 2 25 ( 19 ) 2 30 ( 22 ) 2 규격 DS Set 4 1 / / / / 동력 HP ( Kw ) 15 ( 11 ) 15 ( 11 ) 20 ( 15 ) 20 ( 15 ) 15 ( 11 ) 2 15 ( 11 ) 2 15 ( 11 ) 2 20 ( 15 ) 2 20 ( 15 ) 2 20 ( 19 ) 2 24 " X 24 " X 1 " 24 " X 12 " X 1 " 24 " X 24 " X 3 " 24 " X 12 " X 3 " EA 9 / 0 11 / 0 12 / 0 12 / 4 12 / 7 16 / 4 20 / 0 20 / 4 20 / 4 24 / 0 EA 9 / 0 11 / 0 12 / 0 12 / 4 12 / 7 16 / 4 20 / 0 20 / 4 20 / 4 24 / 0 냉온 수입 / 출구 A 100 / / / / / / / / / / 100 2 증기 입 / 출구 A 65 2 / / / / / / / / / / 65 2 드레 인 A 운전 조건 기타 사항 1 . 냉수 코일 입 구 공기 온도 : 27 DB , 21 WB 2 . 온수 코일 입 구 공기 온도 : 18 DB 3 . 증기 코일 입 구 공기 온도 : 15 DB 4 . 냉수 입 구 수온 : 7 , 입출 구 온도 차 : 5 5 . 온 수 입 구 수온 : 60 , 입출 구 온도 차 : 5 6 . 증기 코 일입 구증 기압력 : 2 kg / cm 2 7 . 표준 코일 의 통과 풍속 은 2 . 45 m / s 기준 입니다 1 . 냉 난방 능력 은 조건 에 따라서 변화 합니다 . 2 . Fan Motor 의 동력 ( kw ) 은 풍 량 범위 및 정압 조건 에 따라서 변경 될 수 있 습니다 . 3 . 위 사양 은 표준 풍 량 과 정압 에 의한 사양 입니다 . 4 . Option 사양 의 주문 제작 은 본사 기술 영업부 로 상담 바랍니다 . 5 . 규격 및 사양 은 제품 의 개선 으로 변경 될 수 있 습니다 
 20 H . V . A . C SOLUTION AIR HANDLING UNIT 일체 형 ( UNIFICATION TYPE ) 수평 형 ( HORIZONONTAL TYPE ) Size Total Dimension Filter / P Coil / P Fan & Mixing / P Damper & Fan 토출구 Size Total Dimension Mixing / p & Filter Coil / P Fan / P Damper & Fan 토출구 Model A B C D E F G H J x K L x M Model A B C D E F G x H J K - 0080 R 4 , 500 1 , 150 1 , , 200 1 , X X R 4 , 550 1 , 500 1 , , 200 1 , , 340 X X R 4 , 950 1 , 500 1 , 500 1 , , 350 1 , , 340 X X R 5 , 300 1 , 500 1 , 500 1 , , 450 1 , , 340 X X R 5 , 400 1 , 600 1 , 500 1 , , 450 1 , , 440 X X R 5 , 700 1 , 800 1 , 600 1 , , 450 1 , , 640 X X R 5 , 900 2 , 100 1 , 600 1 , , 650 1 , , 940 X X R 6 , 150 2 , 100 1 , 850 1 , , 650 1 , , 940 X X R 6 , 450 2 , 100 1 , 950 1 , , 750 1 , , 940 X X R 6 , 850 2 , 100 2 , 100 1 , , 900 1 , , 940 X X 1 , R 6 , 850 2 , 450 2 , 100 1 , , 900 1 , , 290 X X 1 , R 7 , 250 2 , 750 2 , 100 1 , , 000 1 , 950 1 , 000 2 , 590 X X 1 , R 7 , 650 2 , 750 2 , 500 1 , , 100 2 , 050 1 , 100 2 , 590 X X 1 , R 8 , 100 2 , 750 2 , 750 1 , , 350 2 , 050 1 , 200 2 , 590 X 1 , 050 1 , 065 X 1 , R 8 , 250 2 , 950 2 , 800 1 , , 350 2 , 100 1 , 250 2 , 700 X 1 , 100 1 , 065 X 1 , R 8 , 500 3 , 450 2 , 700 1 , , 350 2 , 350 1 , 250 1 , 500 X 1 , 100 X 2 1 , 065 X 1 , R 8 , 950 3 , 450 2 , 900 1 , , 500 2 , 350 1 , 400 1 , 500 X 1 , 250 X 2 1 , 220 X 1 , R 7 , 900 4 , 400 2 , 900 1 , , 000 2 , 050 1 , 250 2 , 000 X 1 , 100 X X 1 , 100 X R 8 , 050 4 , 800 3 , 100 1 , , 100 2 , 100 1 , 250 2 , 200 X 1 , 100 X X 1 , 200 X R 8 , 150 4 , 800 3 , 100 1 , , 100 2 , 100 1 , 300 2 , 200 X 1 , 150 X X 1 , 200 X H 2 , 800 1 , 150 1 , , X H 2 , 800 1 , 500 1 , , 200 1 , 340 X H 3 , 100 1 , 500 1 , 500 1 , , 350 1 , 340 X H 3 , 250 1 , 500 1 , 500 1 , , 450 1 , 340 X H 3 , 300 1 , 600 1 , 500 1 , , 450 1 , 440 X H 3 , 350 1 , 800 1 , 600 1 , , 450 1 , 640 X H 3 , 550 2 , 100 1 , 600 1 , , 650 1 , 940 X H 3 , 650 2 , 100 1 , 850 1 , , 650 1 , 940 X H 3 , 850 2 , 100 1 , 950 1 , , 750 1 , 940 X H 4 , 050 2 , 100 2 , 100 1 , , 900 1 , 940 X , H 4 , 050 2 , 450 2 , 100 1 , , 900 2 , 290 X , H 4 , 300 2 , 750 2 , 100 1 , , 000 2 , 590 X , H 4 , 500 2 , 750 2 , 500 1 , , 100 2 , 590 X , H 4 , 850 2 , 750 2 , 750 1 , , 350 2 , 590 X 1 , 050 1 , 065 1 , H 4 , 900 2 , 950 2 , 800 1 , , 350 2 , 700 X 1 , 100 1 , 065 1 , H 4 , 900 3 , 450 2 , 700 1 , , 350 1 , 500 X 1 , 100 X 2 1 , 065 1 , H 5 , 200 3 , 450 2 , 900 1 , , 500 1 , 500 X 1 , 250 X 2 1 , 220 1 , H 4 , 600 4 , 400 2 , 900 1 , , 000 2 , 000 X 1 , 100 X X 2 1 , 100 X H 4 , 700 4 , 800 3 , 100 1 , , 100 2 , 200 X 1 , 100 X X 2 1 , 200 X H 4 , 750 4 , 800 3 , 100 1 , , 100 2 , 200 X 1 , 150 X X 2 1 , 200 X 
 21 H . V . A . C SOLUTION 항온 항 습기 Micom Control 방식 을 채택 해 One - Touch 방식 으로 조작 이 간단 하 며 실내 온 습도 를 임의 적 으로 조작 이 가능 하 며 고장 시 이상 경보 장치 도 내장 되 어 미숙자 도 운전 이 가능 합니다 . 고 효율 , 저 소음 형 시로코 팬 을 선정 해 정숙 운전 을 보장 합니다 . 분체 소부 도장 으로 외관 이 미려 하 고 일반 도장 에 비하 여 색상 , 광택 이 오래 유지 됩니다 . CARBON MET FILTER 를 삽입 하 여 항균 및 냄새 를 제거 해 쾌적 한 조건 을 만들 어 드립니다 . ( OPTION ) AIR FLOW 의 TYPE 별 분류 표준형 DOWN TYPE ACCESS FLOOR 하부 가 AIR SPACE 로 DUCT 와 DUCTLESS 어느 것 이 든 설치 가 가능 합니다 . AIR - GUIDE 설치 로 공기 를 원하 는 것 에 고르 게 분포 할 수 있 습니다 . 배선 , 배관 이 ACCESS FLOOR 하부 에 설치 되 므로 각종 CABLE 및 LINE 의 파손 을 방지 하 고 외관 이 미려 합니다 . 증설 이나 이설 이 용이 합니다 . 표준형 UP TYPE 송풍 방향 을 AIR GRILL 로 자유로이 조절 할 수 있 습니다 . ACCESS FLOOR 미설치 시 에 도 설치 할 수 있 습니다 . 실험실 및 소형 전산실 용 으로 적합 합니다 . Specification MODEL SPECIFICATION 외형 압축기 응축기 증발기 여과기 CA - 2 AD ( U ) CA - 3 AD ( U ) CA - 5 AD ( U ) CA - 6 AD ( U ) CA - 7 . 5 AD ( U ) CA - 8 AD ( U ) CA - 10 AD ( U ) CA - 12 AD ( U ) CA - 15 AD ( U ) CA - 20 AD ( U ) 냉방 능력 Kcal / Hr 5 , 400 8 , 100 13 , 500 16 , 200 20 , 250 21 , 600 27 , 000 33 , 750 40 , 500 54 , 000 난방 능력 Kcal / Hr 2 , 580 4 , 300 6 , 880 8 , 600 10 , 320 12 , 040 12 , 040 17 , 200 17 , 200 20 , 640 가습 능력 I / Hr 폭 mm 1 , 000 1 , 000 1 , 100 1 , 300 1 , 300 1 , 450 1 , 450 1 , 700 1 , 800 2 , 200 길 이 mm 높이 mm 1 , 700 1 , 700 1 , 800 1 , 800 1 , 800 1 , 850 1 , 950 2 , 100 2 , 100 2 , 200 형식 - Hermetic 출력 Kw X X X X 2 운전 전류 ( U ) A X X X X 운전 전류 ( D ) A 3 ~ 30 5 ~ 60 3 ~ 30 3 ~ 30 5 ~ 60 / 3 ~ 30 5 ~ 60 5 ~ 60 오 일 히터 Kw X X X X 2 출력 Kw X X X X X 2 운전 전류 ( U ) A X 운전 전류 ( D ) A 0 . 5 ~ 6 . 5 풍 량 CMM 형식 - Louver Fin 정면 면적 m 운전 전류 ( U ) A X X 운전 전류 ( D ) A 0 . 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 . 5 1 차 휠 터 10 t AF 1 85 % 이상 2 차 휠 터 25 t NBS 95 % 이상 ( option ) 냉매 R - 22 감온 식 팽창 밸브 형식 - Aero Fin 용량 Kw 1 . 5 X X 2 2 X X 4 3 X X X 4 5 X 4 5 X 4 6 X 4 운전 전류 A 형식 - ELEC , PAN TYPE / 전자 전극 봉 용량 Kw 운전 전류 A 형식 - Sirocco Fan 규격 풍 량 CMM 전동기 Kw 액 관 Inch 3 / 8 3 / 8 1 / 2 3 / 8 X 2 5 / 8 1 / 2 X 3 / 8 1 / 2 X 2 5 / 8 , 1 / 2 5 / 8 , 1 / 2 5 / 8 X 2 흡입관 Inch 1 / 2 5 / 8 3 / 4 5 / 8 X 2 7 / 8 3 . 4 X 5 / 8 3 . 4 X 2 7 / 8 , 1 / 2 7 / 8 X 2 1 토출관 Inch 3 / 8 1 / 2 1 / 2 1 / 2 X 2 5 / 8 1 / 2 X 2 1 / 2 X 2 5 / 8 , 1 / 2 5 / 8 X 2 3 / 4 X 2 가습기 배관 Inch 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 3 / 8 드레 인 A 전선 굵기 mm NFB 정격 전류 A 휴즈 정격 전류 A Total 소요 동력 Kw 중량 Kg , 100 가열기 가습기 송풍기 배관 배관 40 41 
 22 H . V . A . C SOLUTION 항온 항 습기 실외기 ( 응축기 ) 외형 냉각 SYSTEM 별 분류 A Type B Type 공 냉 식 ( Air Cooled System ) 수냉식 ( Water Cooled System ) 그 리콜 식 ( Glycol Cooled System ) 구분 Air Cooled System 구분 Water Cooled System 구분 Glycol Cooled System 매체 AIR 매체 Water 매체 Water & Glycol Ethylene 냉각 효율 약 85 % ( 대 수냉식 100 %) 부대시설 장점 단점 온도 관리 실외기 , 기타 배관 설치 비저 렴 보수관 리용 이 실내 외기 의 배관 거리 에 제한 을 받 음 . ( 배관 거리 가 25 m 이내일 경우 설치 ) 냉각 효율 100 % 부대시설 장점 단점 부대 배관 설비 , 냉각탑 , 순환 PUMP 냉각 효율 이 양호실 내 외기 의 배관 거리제 한 없 음 겨울철 냉각수 결빙 으로 인한 동파 위험 이 물질 로 배관 이 막혀 고장 유발 냉각 효율 약 80 %( 대 수냉식 100 %) 부대시설 전산실 의 경우 좁 은 공간 에 고밀도 의 열부 하 ( 주로 현열 ) 가 발생 하 게 되 는 특징 이 있 어 이 를 일정 온도 로 관리 하 기 위해서 는 일반 공조 보다 많 은 환기 횟수 가 필요 합니다 . 장점 단점 부대 배관 설비 , 순환 PUMP , 드라이 쿨러 계절 에 관계없이 사용 이 편리 배관 거리 에 제한 이 없 으며 고층 건물 에 적합 설치 비 가공 냉 식 에 비하 여 높 아 진다 . 에티 렌 그 리콜 용액 사용 으로 냉각 효율 이 약간 낮 음 . Model 드라이 쿨러 용량 ( Kcal / h ) A B C 모터 ( Kw / p ) 냉매 가스 배관 냉매 액 풍 량 ( CMM ) 정압 ( mmaq ) CACU - 2 HP 7 , X 8 1 / 2 3 / A 1 ø 220 V CACU - 3 HP 10 , X 8 5 / 8 3 / A 3 ø 220 V / 380 V CACU - 5 HP 17 , , X 8 3 / 4 1 / A 3 ø 220 V / 380 V CACU - 7 . 5 HP 26 , , X 8 7 / 8 5 / B 3 ø 220 V / 380 V CACU - 10 HP 35 , , X 8 1 5 / B 3 ø 220 V / 380 V 주변 온도 에 따 른에칠렌그리콜용액 중량 ( kg ) 형식 주변 온도 ( ) 그 리콜 용액 ( ) 비중량 ( kg / m 2 ) 1 , 000 1 , 030 1 , 040 전원 습도 관리 전산 장비 는 열 에 도 민감 하 지만 정전기 및 고 습도 에 도 민감 한 특징 이 있 어 반드시 습도 관리 가 필요 합니다 . ( 권 장습 도 : 50 %± 5 %) 전산실 의 최적 환경 조건 조건 온도 상대 습도 감열 비 부하 밀도 ( kcal / m 2 H ) 공기 순환 ( CMMHP ) 공기 토출 방식 공기 여과 여유 량 증설 대비 연간 가동 시간 ( HOUR ) 일반 공기 조화 21 ~ 26 ± 3 50 ± 15 % 0 . 67 ~ ~ ~ 12 . 3 상항 순환 중요 필요 없 음 필요 없 음 1 , 200 전산실 의 22 ~ 25 ± 2 50 ± 5 % 0 . 9 ~ ~ ~ 33 . 6 하항 순환 필수 필수 필수 최적 조건 * 상기 spec 외적 용 및 특수 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 하 여 주문 제작 가능 합니다 . 8 , 760 ( 연중무휴 ) Model 용량 ( Kcal / h ) 풍 량 ( CMM ) 배관 가로 ( A ) 세로 ( B ) 높이 ( C ) 모터 ( Kw / p ) FAN 수량 ( 대 ) 배관 입출 구경 B 정압 ( mmaq ) CADC - 5 R / T 17 , , , X CADC - 6 R / T 21 , , , X CADC - 10 R / T 35 , , , X CADC - 15 R / T 52 , , 200 1 , 050 1 , X CADC - 20 R / T 70 , , 200 1 , 355 1 , X CADC - 30 R / T 105 , , 200 2 , 100 1 , X X CADC - 40 R / T 140 , , 200 2 , 710 1 , X X CADC - 50 R / T 175 , 000 1 , 100 2 , 400 1 , 800 2 , X X CADC - 80 R / T 280 , 000 1 , 760 3 , 600 2 , 200 2 , X X 수두 손실 ( mmaq ) CADC - 100 R / T 350 , 000 2 , 200 4 , 400 2 , 200 2 , X X * 그 리콜 식 : 표준형 은 on - off 제어 이 며 , 주문 에 따라 Fan Speed , Pole Change 도 가능 합니다 
 23 H . V . A . C SOLUTION DEHUMIDIFIER Dehumidifier Small Type 제습 System 청아 에스티 ( 주 ) 건식 제습기 는 강력 한 흡착제 인 실리카 겔 ( Silica - Gel ) 및 제 오 라이트 ( Zeorite ) 를 세라믹 에 함침 시켜서 공기 중 의 수분 을 제거 , 저 노점 공기 를 연속 으로 얻 을 수 있 는 반영구 적 인 제습기 입니다 . 재생 히터 로 터전 의 재생 공기 를 정도 의 고온 으로 가열 시켜 줍니다 . PRE 필터 재생 Zone 로터 의 약 1 / 4 를 차지 하 며 , 처 리부 에서 올라온 다습 한 로터 표면 을 다시 원래 상태 의 건조 한 로터 표면 으로 재생 시켜 주 는 역할 을 합니다 . Exhaust Air Outside Air 재생 Fan 로터 의 재 생부 를 지난 고온 다습 한 공기 를 외부 로 방출 시켜 주 는 역할 을 합니다 . PRE 필터 외부 공기 나 순환 공기 에 섞여 있 는 분진 을 여과 시켜 줍니다 . ROTOR 제습 Rotor 는 세라믹 섬유질 의 평판 재와 파 형지 를 연속 적 으로 접해 진 허니 컴 ( Honey - Comb ) 구조 로 되 어 있 어 공기 와 의 접촉면 을 최대 화 하 였 습니다 . 흡착제 인 실리카 겔 ( Silica - Gel ) 이 나제 오 라이트 ( Zeorite ) 는 원통형 으로부터 표면 에 화학 적 으로 결합 되 어 있 어 물리 적 및 화학 적 으로 안정 되 어 있 고 공기 중 의 수분 을 흡착 하 여 건조 공기 를 얻 게 하 는 중요 한 제습기 의 부품 입니다 . 특징 탁월 한 제습 능력 ( High Dehumidifying Capacity ) 내수 성 ( Humidity Resistance ) 내연 성 ( Incombustibility ) 제습기 용도 방청 보존 제조 환경 응용 처리 Fan 로터 의 처 리부 를 지난 저습 한 건 조 공기 를 애프터 쿨러 또는 실내 에 유입 시킵니다 . 처리 Zone 로터 의 약 3 / 4 을 차지 하 며 , 이 부분 을 지나 는 다습 한 공기 로부터 수분 을 빨아들여 저습 상태 의 건조 한 공기 로 만들 어 줍니다 . 우수 한 기계 적 강도 ( High Mechanical Strength ) 최소 의 관리비 ( Low Maintenance Cost ) 제습 Rotor 세라믹 섬유질 의 평면 지와 파 형지 를 번갈 아 감아올린 원동 형 형상 으로 그 내부 에 는 실리카 겔 ( Silicagel ) 이 코팅 되 어 있 으며 , 표면 에 는 약 mm 의 미세 한 구멍 이 수없 이나 있 어 로터 를 지나 는 공기 중 의 물분 자 를 쉽 게 빨 아들 입니다 . 기어드 모터 로터 주위 에 구동 벨트 를 연결 시켜 , 로터 를 저 속 으로 일정 하 게 회전 시켜 줍니다 . 선창 내 제습 , COIL 제 조실 , PUMP 실 , 계선 용 , 터빈 용 , MOTOR 창고 , 강관 제습 , 무기 보관고 , 시계 부품 제조 , PLANO 창고 , 강재 운반선 , BEARING 창고 저장실 , 도서실 , 탄 약실 , 저 온 창고 , 용접봉 보관고 , 고무 원료 저장 , 박물관 , FILM 창고 , 종자 보관 , 서화 골동품 , 차 보관고 , MICRO FILM , LENS 창고 , 화학 비료 창고 제약 공장 , PLASTIC 성형기 , METAL PRINT , 고 노점 제습 , 약품 건조 , 화약 제조 , GLASS 제조 , 포장 실 , 분무 건조기 , 제과 공장 , 목재 건조 , 제지 공장 , TAPE 공장 환경 실험실 , CLEAN ROOM , 연구실 , 초저 온실 , 항온 항습 실 , 암실 , 과수 시험장 , 상품 시험소 , 제습 냉방 공조 , DRY - ROOM 압력 SWING 제습 P . S . A ( Pressure Swing Adsorption ) 열재 생 제습 T . S . A ( Thermal Swing Adsorption ) , SILICAGEL PELLET 의 대신 SSCRROTOR 를 사용 하 면 압력 손실 이 약 1 / 10 로 저감 됩니다 . Specification SPECIFICATION Size Process Reactivation Rotor Inlet Air MODEL UNIT CADS - 300 CADS - 600 CADS - 1000 Width mm Depth mm 1 , 200 1 , 300 1 , 600 Height mm Type - SIROCCO SS # 3 / 4 SIROCCO SS # 1 SIROCCO SS # 1 3 / 4 Air Volume CMH , 000 Power Consumption Kw Pressure Drop mmaq Face Area m Type - SIROCCO SS # 3 / 4 SIROCCO SS # 3 / 4 SIROCCO SS # 1 Air Volume CMH Power Consumption Kw Pressure Drop mmaq Face Area m Type - WSCR Diameter mm ø 250 ø 350 ø 450 Thickness mm Drive Motor Kw Reactivation Heater Power Consumption Kw 1 . 5 kw X 2 ( 3 kw ) 2 kw X 3 ( 6 kw ) 3 . 33 kw X 3 ( 10 kw ) Insulation - Glass Wool + Glass Cloth 25 T Pre Filter - Polyester ( KPS 4000 N ) AFI 80 % Total Power Consumption Kw Weight Kg Water Removal Kg / H Fan Fan Supply Air 44 45 
 24 H . V . A . C SOLUTION DEHUMIDIFIER Exhaust Air Outside Air By - Pass Air Supply Air Retutn Air Package Type ( Dehumidifer Unit + Aftercooler Type ) Standard Dehumidifier Large Type MODEL MODEL MODEL UNIT CADP - 252 CADP - 253 CADP - 353 CADP - 355 CADP - 455 CADP - 457 MODEL CADL - 500 CADL - 700 CADL - 900 CADL - 1200 CADL - 1500 CADL - 1900 CADL - 2100 SPECIFICATION SPECIFICATION UNIT SPECIFICATION After Cooler Cooling Cap Kcal / H 5 , 400 8 , 100 8 , 100 13 , 500 13 , 500 20 , 250 Width mm 1 , 100 1 , 300 1 , 100 1 , 300 1 , 300 1 , 500 1 , 300 1 , 500 1 , 500 1 , 700 1 , 500 1 , 700 1 , 500 1 , 700 Size Process Reactivation Rotor After Cooler Fan Fan Width mm 1 , 000 1 , 100 1 , 200 Height mm 1 , 800 1 , 900 2 , 000 Depth mm Type - SIROCCO SS # 3 / 4 SIROCCO SS # 1 SIROCCO SS # 1 3 / 4 Air Volume CMH , 000 Power Consumption Kw Pressure Drop mmaq Face Area m Type - SIROCCO SS # 3 / 4 SIROCCO SS # 3 / 4 SIROCCO SS # 1 Air Volume CMH Power Consumption Kw Pressure Drop mmaq Face Area m Type - DPCR Diameter mm ø 250 ø 350 ø 450 Thickness mm Drive Motor Kw Reactivation Heater Power Consumption Insulation Kw 1 . 5 kw X 2 ( 3 kw ) 2 kw X 3 ( 6 kw ) 3 . 33 kw X 3 ( 10 kw ) Glass Wool + Glass Cloth 25 t Pre Filter Polyester AFI 80 % Total Power Consumption Kw Weight Kg Water Removal ( at 20 C , 50 %) Kg / H Fan Type - DS # 1 1 / 4 DS # 1 1 / 2 DS # 2 Air Volume CMM Power Consumption Kw Type - Hermetic Power Consumption Kw Evaporator Multicross Fin Coil Condenser Refrigerator R - 22 Refrigerator Control Ststem * 특정 설비 SYSTEM 구성 시 는 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 바랍니다 . Expension Valve Size Process Reactivation Rotor Rotor Heater Height mm 790 1 , 040 1 , 275 1 , 525 1 , 775 2 , 225 2 , 475 Depth mm 750 1 , 000 1 , 200 1 , 450 1 , 700 2 , 150 2 , 400 Air Volume CMH 600 ~ 1 , 600 1 , 400 ~ 3 , 800 2 , 300 ~ 6 , 200 3 , 800 ~ 10 , 400 6 , 000 ~ 16 , 500 9 , 700 ~ 26 , 500 14 , 000 ~ 36 , 000 Power Consumption Pressure Drop Kw mmaq 0 . 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 86 Face Area m Air Volume CMH 200 ~ ~ 1 , ~ 2 , 100 1 , 293 ~ 3 , 467 2 , 000 ~ 5 , 500 3 , 233 ~ 8 , 833 4 , 700 ~ 12 , 000 Power Consumption Pressure Drop Kw mmaq 0 . 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 106 Face Area m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 106 Type - DPCR Diameter mm , 250 1 , 525 1 , 950 2 , 190 Thickness mm Drive Motor Kw Electric Kw 10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 496 Steam ( 4 kg / cm 2 ) Kg / H 17 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 162 Insulation - Glass Wool + Glass Cloth 25 t Pre Filter - Polyester AFI 80 % Electric Heater Steam Heater Kw Kg 10 . 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 . 3 Weight Kg / H , 100 1 , 200 1 , 300 1 , 400 1 , 650 Water Removal ( at 20 C , 50 %) * 설계 조건 에 따라 PRE COOLER 및 AFTER COOLER 를 조합 하 여 사용 합니다 . * 기타 사양 은 청아 에스티 ( 주 ) 기술 영업부 와 협의 바랍니다 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 TOTAL CLEANROOM SOLUTION 경기도 안성시 보개면 서 동대 로 5806 2 층 Tel . 031 - 8057 - 3088 Fax . 031 - 8057 - 3089 최고 의 가치 를 창출 하 는 최고 의 파트너 ! 신뢰 할 수 있 는 믿음직 한 파트너 ! 저희 에이치 아이 이 엔지 는 고객 의 격려 와 관심 을 최상 의 품질 로써 보답 해 드리 겠 습니다 . 축적 된 기술력 과 풍부 한 경험 을 토대 로 , 다양 한 산업 현장 과 건축물 에 최상 의 조건 을 유지 할 수 있 도록 설계 하 고 , 
 Clean & Affluent World Through Advanced Technology Contents 기업 소개 사업 분야 기술 설계 분야 정밀 T . A . B 사후 관리 계획 실적 오 시 는 길 인사말 회사 소개 조직 도 회사 연혁 기업 이념 핵심 가치 특허증 및 등록증 각 인증서 건설 및 소방 기술 인력 보유 현황 Clean R 
 Clean Room System HVAC & Clean Equipment Utility Total Solution 기계 설비 & 소방 설비 본사 ( 공장 ) 및 연구소 인천광역시 서 구보 듬 로 173 ( 오류동 , 검단 일반 산업단지 17 블럭 - 14 로트 ) Tel . 032 - 579 - 3078 Fax . 032 - 579 - 3079 경영 본부 ( 영업 , 관리 ) 서울특별시 구로구 디지털 로