한편 , 모든 냉방 수단 ( 100 , 200 , 300 ) 이 작동 하 지 않 는 대기 상태 에서 측정 된 실내 온도 ( Tin ) 가 제 2 기준 온도 ( Ts 2 , 26 . 5 ℃) 를 초과 하 더라도 , 실외 온도 가 냉매 온도 보다 낮 을 경우 제 2 또는 제 3 냉방 수단 ( 200 또는 300 ) 을 먼저 가동 하 지 아니하 고 , 제 1 냉방 수단 ( 100 ) 을 약 5 분 정도 가동 한 후 실내 온도 ( Tin ) 를 다시 측정 하 여 제 2 또는 제 3 냉방 수단 ( 200 또는 300 ) 의 가동 여부 를 결정 한다 . 그렇 지 아니하 고 제 2 또는 제 3 냉방 수단 ( 200 또는 300 ) 을 가동 하 게 되 면 실외 공기 만 으로 도 충분 한 냉방 이 이루 어 질 수 있 음 에 도 압축기 를 작동 시키 게 되 는 바 , 소비 전력 이 증대 되 고 제 2 또는 제 3 냉방 수단 ( 200 또는 300 ) 의 내구 성 이 저하 되 는 문제 가 발생 한다 .