그러나 , LPS 의 유도 전압 측정 선 이 단선 되 는 경우 LPS 가 오동작 하 여 실제 는 전력 케이블 이 활선 상태 이 지만 사선 상태 로 오인식 되 어 상기 재폐 로 블록 ( Block ) 이 동작 되 지 않 을 수 있 다 . 이 는 전력 케이블 의 활선 상태 에서 의 재폐 로 동작 으로 인해 상대 적 으로 약전 원인 수용가 발전 설비 가 소손 되 는 피해 가 발생 될 수 있 으며 , 나아가 접 지 스위치 와 인터록 ( Interlock ) 이 분리 되 지 않 아 활선 중 인 선로 의 접지 스위치 투입 ( Close ) 이 가능 한 상태 에서 그 접지 스위치 투입 ( Close ) 발생 시 에 지락 사고 로 파급 되 는 문제 가 있 다 .