미리 결정 된 시간 이 경과 ( S 20 ) 하 여도 급탕 온수 의 온도 가 미리 결정 된 급탕 온도 ( Tm ) 에 도달 되 지 못하 는 것 으로 판단 ( S 30 ) 되 면 , 급탕 온수 의 온도 가 서서히 상승 되 는 것 을 기다릴 것 이 아니 라 , 바닥 난방 운전 은 잠시 중단 시키 고 , 하이드로 유닛 ( H ) 이 가열 능력 을 급탕 온수 의 온도 를 높이 는데 집중 할 수 있 다 . 따라서 , 급탕 운전 만 활성 화 시키 고 바닥 난방 운전 은 잠시 중지 ( S 40 ) 시킨다 .