밸브 ( 55 ) 가 개방 된 상태 에서 사용 자 의 조작 에 의해 가스 렌지 나 가스 히터 가 동작 ( 점 화 ) 되 기 위해서 는 약 0 . 5 내지 1 초 정도 의 시간 이 소요 되 는데 , 가스 렌지 나 가스 히터 가 동작 되 기 전 의 시간 동안 센 서부 ( 60 ) 는 관로 ( 50 ) 내부 의 가스 흐름 양 ( 유량 ) 을 감지 한다 . 이 때 관로 ( 50 ) 내부 를 통해 미량 의 가스 흐름 이 발생 되 면 제 1 감 지부 ( 22 ) 에 의해 감지 되 는 압력 ( Paq ) 은 정상 상태 의 압력 에 비해 감소 되 고 , 이 에 따라 센 서부 ( 60 ) 의 출력 전압 ( Vout ) 도 정상 상태 의 출력 전압 에 비해 감소 된다 . 이 때 비 교부 ( 70 ) 는 센 서부 ( 60 ) 의 출력 전압 ( Vout ) 을 제 1 기준 전압 ( Vref _ 1 ) 과 비교 하 여 출력 전압 ( Vout ) 이 제 1 기준 전압 ( Vref _ 1 ) 보다 예 를 들 어 , 낮 아 지 면 가스 의 누설 이 발생 되 는 것 으로 판단 하 여 구동 부 ( 80 ) 로 신호 를 출력 하 고 , 구동 부 ( 80 ) 에 의해 밸브 ( 55 ) 가 차단 되 도록 한다 .