즉 , 종래 의 감온 변색 부재 가 부착 된 가스 실린더 ( 1 ) 에 충전 된 액화 소화 가스 ( 2 ) 의 잔량 을 측정 하 기 위해서 는 , 점검 자 가 별도 의 근적외선 히터 또는 스팀 건 을 구비 한 상태 에서 감온 변색 부재 ( 8 ) 에 열 을 가해 균일 하 게 흰색 으로 변화 되 도록 한 상태 에서 , 식 으면서 열 에 의한 감응 으로 표 시지 의 색 이 흰색 에서 검은색 으로 변화 는 원리 를 통해 경 계면 이 형성 되 면 , 흰색 과 검정 색 으로 경 계면 이 형성 된 액면 에 점검 자 가 액면 표시 스티커 를 부착 하 게 된다 . 이때 , 흰색 과 검정 색 의 경계 면은 액화 가스 의 액면 이 된다 . 이후 , 점검 자 는 액화 가스 액면 부터 가스 실린더 ( 1 ) 의 바닥 까지 의 높이 와 외기 온도 를 측정 하 고 , 이어 액화 가스 액면 부터 가스 실린더 ( 1 ) 바닥 까지 의 높이 와 측정 된 외기 온도 를 휴대 하 고 있 는 약 제량 테이블 과 비교 하 는 과정 으로 , 가스 실린더 ( 1 ) 내 의 액화 가스 잔량 을 알 수 있 게 된다 . 이 와 같이 , 종래 의 감온 변색 부재 가 부착 된 가스 실린더 ( 1 ) 의 잔량 측정 을 위해서 는 , 점검 자 가 별도 의 히팅 수단 과 온도 측정 수단 을 항시 휴대 해야 함 은 물론 , 측정 된 이후 에 도 별도 로 휴대 하 는 가스 실린더 별 약 제량 테이블 과 일일이 비교 해야 하 는 등 의 불편 함 이 따르 게 되 는 문제 가 있 었 다 . 대한민국 등록 실용신안 공보 제 20 - 0399166 호 는 액화 소화 가스 가 충전 된 가스 실린더 를 선행 기술 문헌 으로 개시 하 고 있 다 .